标准下载库 - 机电
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/index.php/tag/%25E6%259C%25BA%25E7%2594%25B5/
items: 2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
items: 2025年二级建造师【机电实务】VIP课程
items: 2025版一级建造师电子版教材（可搜索复制）
items: 2025年一级建造师机电-倍数-总结PDF
items: 2025年一级建造师【机电实务】VIP课程
items: 2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
items: 2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
items: 2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
items: 2020年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析（全）
items: 2021年二级建造师机电实务真题答案（完整版）(江西/陕西第二批次/江苏/宁夏/浙江/甘肃/新疆/重庆/安徽/湖北/湖南/山东/辽宁/广西/青海/福建/河北/上海/山西）

2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2025-09-22T10:53:40+08:00
description: 一、单选题1.下列起重机中，属于桥架型起重机的是（ ）。A.塔式起重机B.半门式起重机C.流动式起重机D.半门座式起重机【答案】B【解析】桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。2.紧密型母线槽适合用在（ ）。A 高层建筑中垂直配电B 图书馆自阅览室配电C 潮湿的地下隧道输电D 高温治炼车间的配电【答案】A【解析】紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点，可用于树干式供电系统，在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气隙小，母线通过大电流时，产生较大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，可能产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差，在施工时容易受潮，造成相间绝缘电阻下降。3.与水准测量和三角高程测量相比，气压高程测量的特点是（ ）。A.测量精度较高B.测量方便C.测量设备复杂D.经济性差【答案】B【解析】气压高程测量特点：由于大气压力受气象变化的影响较大，因此气压高程测量比水准测量和三角高程测量的精度都低，主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视，使用方便、经济和迅速。4.下列气体中，既可作为气割助燃气体，又能作为焊接保护气体的是（ ）。A.O2B.H2C.N2D.C2H2【答案】A【解析】焊接气体分类 ：①气焊、切割用气体：助燃气体（O₂）；可燃气体：乙炔、丙烷、石油气、天然气等。 ②焊接保护用气体：二氧化碳（CO₂）、氩气（Ar）、氦气（He）、氮气（N₂）、氧气（O₂）和氢气（H₂）。5.下列设备中，不属于自动扶梯主传动系统的是（ ）。A.电动机B.张紧装置C.制动器D.减速装置【答案】B【解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统（包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等）、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。6.额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为（ ）。A.5%B.10%C.20%D.50%【答案】D【解析】电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ，抽查的数量为50%。7.下列空调系统管道中，需要进行真空试验的是（ ）。A.冷冻水管道B.冷却水管道C.制冷剂管道D.冷凝水管道【答案】C【解析】制冷剂管道系统安装完毕，外观检查合格后，应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。8.入侵报警系统中的被动型红外探测器（ ）。A.可对着灯光的方向安装B.不能安装在易振动物体上C.能对着空调出风口安装D.安装高度通常为 1.5-1.8m【答案】B【解析】被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免安装在有运动的物体上，不能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口，且不能安装在容易振动的物体上，宜安装在墙面或墙角，安装高度通常为2.2~2.7m。9.关于锅炉水压试验压力的说法错误的是（ ）。A.工作压力为 0.9MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.2MPaB.工作压力为 1.2MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.5MPaC.工作压力为 0.6MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.2MPaD.工作压力为 0.8MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.5MPa【答案】D【解析】锅炉水压试验锅炉受热面系统安装完成后，应进行整体水压试验，超压试验压力按制造厂规定执行，若无规定，试验压力应符合：（1）汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的 1.25 倍。（2）直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的 1.25 倍，且不小于省煤器进口联箱设计压力的 1.1 倍。（3）再热器试验压力应为进口联箱设计压力的 1.5 倍。10.下列计量器具，属于A类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材料试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】ABD 属于 B 类计量器具。11.可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是（ ）。A 具有锅炉安装资格的单位B 取得压力容器制造许可的单位C 具有压力管道安装资格的单位D 具备压力容器制造能力的单位【答案】B【解析】压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行，不单独进行许可。12.电力线路设施的保护范围不包括（ ）。A.避雷针B.接地装置C.绝缘子D.计量装置【答案】D【解析】电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。13.形状不规则的小面积金属表面防腐施工…

2025年二级建造师【机电实务】VIP课程
type: item
date: 2025-09-08T11:13:37+08:00
description: 12-优路-教材精讲-黄老师03.第3章建筑机电工程施工技术02.第2章机电工程专业技术01.第1章机电工程常用材料与设备00-新教材解析00-导学02-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.baidu.com/s/1nUJ_1ppOWD-mWSAr_HsU6A 提取码:8u3fhttps://pan.baidu.com/s/1fXctFInbQevUqsRJ6-GwMg?pwd=i2qvhttps://pan.quark.cn/s/a78c570ae0c4https://pan.quark.cn/s/c0cc8c01423chttps://pan.baidu.com/s/1hiccZcN0pR2k3ckTvFA0BQ?pwd=lw9ghttps://pan.baidu.com/s/1fr5Dk_Gcc1o3gN0nkXzd2g?pwd=gkb5https://pan.quark.cn/s/f0a4fd69c622

2025版一级建造师电子版教材（可搜索复制）
type: item
date: 2025-08-08T17:22:58+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1JyArbBBcDi4WX7xcW_cLog?pwd=nk3vhttps://pan.quark.cn/s/e3840c27e789https://pan.baidu.com/s/1ctRz0TsjrA3xWJI05v9VUg?pwd=88882024版一级建造师电子版教材（可搜索复制）https://pan.baidu.com/s/1VM9Z-U-ki3vyBgmiDau4jQ?pwd=1234https://pan.quark.cn/s/f1042ed4a666https://pan.baidu.com/s/1lpAZNZbkFolYZhISdClE4A?pwd=lz3m（2024咨询/一建/监理/二建电子版教材）https://pan.baidu.com/s/1FJtmISdHvSuNicYlZoF8ZQ?pwd=hr34https://pan.baidu.com/s/15_YkUiQ4bBnwBFSYmSDjiA?pwd=4xkwhttps://pan.baidu.com/s/1SczmK6yuDeYaYd6kieqfYQ?pwd=8888https://pan.baidu.com/s/1ChRlo5Hm8YcRt9CIXjTgQw 提取码: 52pjhttps://pan.baidu.com/s/1WSF_n1oJ7a3YEUSyi_QTUA?pwd=2024https://pan.baidu.com/s/1fjnLffEWH8T6VfPGVwoJsQ?pwd=upeh

2025年一级建造师机电-倍数-总结PDF
type: item
date: 2025-06-23T15:04:55+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1yYK_mLYXP0xmveQQb7waiQ

2025年一级建造师【机电实务】VIP课程
type: item
date: 2025-04-11T15:15:13+08:00
description: 03-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.quark.cn/s/749d4f6f078bhttps://pan.quark.cn/s/bd67c444f551https://pan.baidu.com/s/1aHXpX0neZraPh29Au_moOA 提取码:0kn3https://pan.baidu.com/s/15-1VWeyPIUdqY3qquEL-Yw 提取码:ykb0https://pan.baidu.com/s/1_IMB41oWVfyBhNafQaYuVQ?pwd=8qkbhttps://pan.baidu.com/s/1MRvm1P7qo_LpJVTYHt7hIg?pwd=8fzy

2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
type: item
date: 2024-09-27T09:42:44+08:00
description: 1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申…

2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-09-12T16:54:28+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9…

2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
type: item
date: 2023-08-18T08:10:44+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1JcuzQXgkvkOBmGZ7MuGHxw

2020年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析（全）
type: item
date: 2023-01-30T09:04:18+08:00
description: 单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.建筑智能化工程中，电动阀门安装前应进行的试验是()。 A.模拟动作试验 B.阀门行程试验 C.关紧力矩试验 D.直流耐压测试 【答案】A 【解析】电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试验。P158。 2.施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。 A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.专项施工方案 D.现场处置方案 【答案】C 【解析】生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。P260。 3.关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是()。 A.氧化镁绝缘材料是无机物 B.电缆允许工作温度可达250℃ C.燃烧时会发生有毒烟雾 D.具有良好的防水和防爆特性 【答案】C 【解析】氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。氧化镁电缆的材料是无机物，铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃，防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃，短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆(无缝铜管套及其密封的电缆终端可阻止可燃气体和火焰通过电缆进入电器设备)、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的P地性能等优点，但价格贵、工艺复杂、施工难度大。P13-14。 4.下列风机中，属于按照排气压强划分的是()。 A.通风机 B.混流式风机 C.轴流式风机 D.单级风机 【答案】A 【解析】风机的分类,按照排气压强的不同划分，可分为:通风机、鼓风机、压气机。 按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分，可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。 按照结构形式划分，可分为:单级风机、多级风机。P17。 5.机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括()。 A.设置纵横中心线 B.仪器校准或检定 C.安装过程测量控制 D.设置标高基准点 【答案】B 【解析】无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。P22。 6.自动化仪表安装施工程序中，“综合控制系统试验”的紧后工序是()。 A.投运 B.回路试验、系统试验 C.交接验收 D.仪表电源设备试验 【答案】B 【解析】自动化仪表安装施工程序:施工准备→配合土建制作安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装→仪表单体校验、调整安装→电缆敷设→仪表管道安装→仪表电源设备试验→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→投运→竣工资料编制→交接验收。参见教材P108 7.电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。 A.50%额定载重量 B.100%额定载重量 C.110%额定载重量 D.125%额定载重量 【答案】D 【解析】对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。参见教材P175。 8.下列影响施工进度的因素中，属于施工管理能力的是()。 A.材料价格的上涨 B.安装失误造成返工 C.新标准技术培训 D.施工图纸设计变更 【答案】B 【解析】影响施工计划进度的因素中施工单位管理能力:施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。例如，施工方法失误造成返工，施工组织管理混乱，处理问题不够及时，各专业分包单位不能如期履行合同等现象都会影响施工进度计划。参见教材P227。 9.下列文件中，不属于施工技术交底依据的是()。 A.施工合同 B.施工组织设计 C.施工图纸 D.专项施工方案 【答案】A 【解析】施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。参见教材P208-209 10.下列消防系统调试内容中，不属于自动喷水灭火系统的是()。 A.稳压泵调试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.喷射功能调试 【答案】D 【解析】自动喷水灭火系统调试内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动调试。参见教材P314。 11.下列施工质量控制行为中，属于事中控制的是()。 A.施工资格审查 B.施工方案审批 C.检验方法审查 D.施工变更审查 【答案】D 【解析】施工质量事中控制包括了设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。选项ABC属于事前控制。参见教材P235。 12.下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是()。 A.电线电缆架空或穿管敷设 B.配电箱进线采用三相五线 C.电动工具均有漏电保护 D.照明箱外壳未接保护零线 【答案】D 【解析】临时用电工程必须由持证电工施工。检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试，接地电阻测试记录等。D选项…

2021年二级建造师机电实务真题答案（完整版）(江西/陕西第二批次/江苏/宁夏/浙江/甘肃/新疆/重庆/安徽/湖北/湖南/山东/辽宁/广西/青海/福建/河北/上海/山西）
type: item
date: 2023-01-29T15:49:27+08:00
description: 一、单选题(共 20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程竣工验收时，审核竣工文件的单位是( )。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 【参考答案】 B 2.下列沟通协调内容中，属于外部沟通协调的是( )。 A.各专业管线的综合布置 B.重大设备安装方案的确定 C.施工工艺做法技术交底 D.施工使用的材料有序供应 【参考答案】 B 3.建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括( )。 A.已支付的合同价款 B.本月完成的合同价款 C.已签订的预算价款 D.本月返还的预付价款 【参考答案】 C 4.对开式滑动轴承安装不包括什么( )。 A.清洗 B.检查 C.刮研 D.账套 【参考答案】 D 5.新建供电系统逐级送电的顺序是() A.先低压后高压，先干线后支线 B.先高压后低压，先干线后支线 C.先高压后低压，先支线后干线 D.先低压后高压，先支线后干线 【参考答案】 B 6.关于超声波物位计安装要求，错误的是( ) A.应安装进料口上方 B.传感器宜垂直于物料表面 C.在信号波束角内不应有遮挡物 D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区 【参考答案】 A 7.空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括( ) A.热阻 B.密度 C.吸水率 D.氧含量 【参考答案】 D 8.下列社会资本投资的公用设施项目中必须招标的是( ) A.单项施工合同估算价 900 万元的城市轨道交通工程 B.合同估算价 100 万元的公路项目重要材料采购服务 C.合同估算价 80 万元的水利工程设计服务 D.合同估算价 50 万元的电力工丨程勘察服务 【参考答案】A 9.液压电梯系统不包括，( ) A.曳电引系统 B.泵站系统 C.导向系统 D.电气控制系统 【参考答案】 A 10.自动喷水灭火系统的闭式喷头在安装前应进行( )。 A.喷洒性能试验 B.强度性能试验 C.耐湿性能试验 D.密封性能试验 【参考答案】D 11.涂料进场验收时供料方提供的产品质量证明文件不包括()。 A.材料检测报告 B.产品检测方法 C.涂装工艺要求 D技术鉴定文件 【参考答案】 C 12.施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( )。 A.满足工程需要 B.保证质量要求 C.施工方案需要 D.装备规划要求 【参考答案】 D 13.室外排水管道施工程序中，防腐绝热∶的紧前工序是( )。 A.系统清洗 B.系统通水试验 C.管道安装 D.系统闭水试验 【参考答案】 D 14.关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。 A.每对法兰必须设置导线跨接 B.静电线应采用螺栓连接 C.跨接引线与不锈钢管道直连 D.静电接地安装后应进行测试 【参考答案】 D 15.锅炉受热面组件采用直立式组合的优点()。 A.组合场面积大 B.便于组件吊装 C.钢材耗用量小 D.安全状况较好 【参考答案】 B 16.下列条件中不属于机电I程索赔成立的前提条件是()。 A.已造成承包商工程项目成本额外支出 B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告 C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞 D.造成工期损失的原因不是承包商的责任 【参考答案】C 17.下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )。. A.部件加工 B.构件检查 C.基础复查 D.钢柱安装 【参考答案】 A 18.下列参数中不属于会议灯光系统要求检测的是( )。 A.照度 B色温 C.光源 D显色指数 【参考答案】 C 19.下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是( )。 A.工程设计有重大变更 B.各项管理目标有重大变化 C.施工班组有重大调整 D.主要施工方法有重大调整 【参考答案】 C 20.关于三相四孔插座接线的说法，正确的是() A.保护接地导体(PE)应接在下孔 B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接 C.同一场所的三相插座接线相序应一致 D.相线利用插座本体的接线端子转接供电 【参考答案】 C 二、多选题(共 10 题，每题 2分，每题的备选项中，有 2 个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)， 1.企业申请新装用电时，应向供电部门门提供的资料包括( )。 A. 用电负荷 B. 用电性质 C.用电设备 D.用电规划 E.用电方法 【参考答案】 A，B， C，D 【解析】 用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电电请书及办理所需手续。 2.关于声级计的使用要求，正确的有()。 A.选用的量程和精度应满足噪声检测要求 B.送所属企业的计量管理部门校准成校验 C…