2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
一、单选题1.下列起重机中，属于桥架型起重机的是（ ）。A.塔式起重机B.半门式起重机C.流动式起重机D.半门座式起重机【答案】B【解析】桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。2.紧密型母线槽适合用在（ ）。A 高层建筑中垂直配电B 图书馆自阅览室配电C 潮湿的地下隧道输电D 高温治炼车间的配电【答案】A【解析】紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点，可用于树干式供电系统，在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气隙小，母线通过大电流时，产生较大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，可能产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差，在施工时容易受潮，造成相间绝缘电阻下降。3.与水准测量和三角高程测量相比，气压高程测量的特点是（ ）。A.测量精度较高B.测量方便C.测量设备复杂D.经济性差【答案】B【解析】气压高程测量特点：由于大气压力受气象变化的影响较大，因此气压高程测量比水准测量和三角高程测量的精度都低，主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视，使用方便、经济和迅速。4.下列气体中，既可作为气割助燃气体，又能作为焊接保护气体的是（ ）。A.O2B.H2C.N2D.C2H2【答案】A【解析】焊接气体分类 ：①气焊、切割用气体：助燃气体（O₂）；可燃气体：乙炔、丙烷、石油气、天然气等。 ②焊接保护用气体：二氧化碳（CO₂）、氩气（Ar）、氦气（He）、氮气（N₂）、氧气（O₂）和氢气（H₂）。5.下列设备中，不属于自动扶梯主传动系统的是（ ）。A.电动机B.张紧装置C.制动器D.减速装置【答案】B【解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统（包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等）、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。6.额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为（ ）。A.5%B.10%C.20%D.50%【答案】D【解析】电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ，抽查的数量为50%。7.下列空调系统管道中，需要进行真空试验的是（ ）。A.冷冻水管道B.冷却水管道C.制冷剂管道D.冷凝水管道【答案】C【解析】制冷剂管道系统安装完毕，外观检查合格后，应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。8.入侵报警系统中的被动型红外探测器（ ）。A.可对着灯光的方向安装B.不能安装在易振动物体上C.能对着空调出风口安装D.安装高度通常为 1.5-1.8m【答案】B【解析】被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免安装在有运动的物体上，不能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口，且不能安装在容易振动的物体上，宜安装在墙面或墙角，安装高度通常为2.2~2.7m。9.关于锅炉水压试验压力的说法错误的是（ ）。A.工作压力为 0.9MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.2MPaB.工作压力为 1.2MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.5MPaC.工作压力为 0.6MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.2MPaD.工作压力为 0.8MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.5MPa【答案】D【解析】锅炉水压试验锅炉受热面系统安装完成后，应进行整体水压试验，超压试验压力按制造厂规定执行，若无规定，试验压力应符合：（1）汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的 1.25 倍。（2）直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的 1.25 倍，且不小于省煤器进口联箱设计压力的 1.1 倍。（3）再热器试验压力应为进口联箱设计压力的 1.5 倍。10.下列计量器具，属于A类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材料试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】ABD 属于 B 类计量器具。11.可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是（ ）。A 具有锅炉安装资格的单位B 取得压力容器制造许可的单位C 具有压力管道安装资格的单位D 具备压力容器制造能力的单位【答案】B【解析】压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行，不单独进行许可。12.电力线路设施的保护范围不包括（ ）。A.避雷针B.接地装置C.绝缘子D.计量装置【答案】D【解析】电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。13.形状不规则的小面积金属表面防腐施工宜采用（ ）。A.刷涂法施工B.空气喷涂法施工C.滚涂法施工D.高压无气喷涂法施工【答案】A【解析】刷涂法是一种最简单的手工涂装方法。采用刷涂法施工的主要优点：漆膜渗透性强，可以深入到细孔、缝隙中；工具简单，投资少，操作容易，适应性强；对工件形状要求不严，节省涂料等。缺点：该施工方法劳动强度大，生产效率低，涂膜易产生刷痕，外观欠佳。因此，刷涂法常用于小面积涂装。14.在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是（ ）。A.低温环境B.酷暑环境C.雾天环境D.雨天环境【答案】A【解析】喷涂法施工环境条件要求：在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下，不宜进行室外喷涂施工。15.下图是变频器的一次系统，图中 1 是（ ）。A.整洗单元B.滤波单元C.逆变单元D.控制单元【答案】D【解析】变频器是一种改变交流电源频率的电器，主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。16.有热位移管道的导向支架需反向偏移安装，偏移量应是位移值的（ ）。A. 1/5B. 1/4C. 1/3D. 1/2【答案】D【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象；有热位移的管道，支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，设计文件无规定时，偏移量应为位移值的 1/2,绝热层不得妨碍其位移。17.下列计量器具中，属于 A 类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】A 类计量器具：一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、 一氧化碳报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪；列入国家强制检定目录的工作计量器具。 二、多选题21.高炉炉壳安装的方法可采用（ ）。A.上部正装下部倒装法B.正装法C.线外拼装整体滑移法D.倒装法E.上部倒装下部正装法【答案】BCDE【解析】高炉炉壳的安装可采用正装法、倒装法、上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工艺。22.施工项目成本分析一般包括（ ）。A.人工费分析B.材料费分析C.机械费分析D.措施费分析E.管理费分析【答案】ABE【解析】成本项目的分析1）人工费分析2）材料费分析3）机械使用费分析4）管理费分析23.下列工作职责中，属于项目施工总承包方的职责有（ ）。A.向分包人提供具备施工条件的施工场地B.向分包人进行设计图纸及施工技术交底C.向分包人提供各种施工机具和施工方案D.向分包人提供与分包工程相关技术培训E.协调分包人与其他施工人员的交叉配合【答案】AE【解析】项目施工总承包单位的工作（1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。（2）组织分包人参加图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施；为分包人提供施工所要求的场地和通道等。（4）负责施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交叉配合，确保分包人 按照经批准的施工组织设计进行施工。24.下列应急预案的内容中，属于专项应急预案的内容有（ ）。A.处置程序和措施B.应急预案体系C.应急指挥机构与职责D.应急预案管理E.应急组织机构与职责【答案】AC【解析】应急预案的主要内容：（1）综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。（2）专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。（3）现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。25.下列施工质量检验中属于过程检验的有（ ）。A.隐蔽工程检验B.材料检查验收C.工艺设备检验D.单位工程验收E.分部分项验收【答案】AE【解析】过程检验施工期间各方所进行的检验，包括质量控制点检验、隐蔽工程检验、关键过程检验、特殊过程检验、过程试验、检验批和分部分项验收等。BC 属于进货检验；D 属于最终检验。26.进口设备验收前首先应完成的工作有（ ）。A.调试检验合格B.办理报关和通关手续C.质量证明合格D.委托第三方检验机构E.设备商检合格【答案】BE【解析】进口设备：进口设备验收前，首先应办理报关和通关手续。经商检合格后，再按进口设备的规定，进行设备进场验收工作。27.发电机转子穿装前，必须完成的工序有（ ）。A.定子已找正B.轴瓦检查合格C.氢冷器已安装就位D.转子气密性试验合格E.定转子内部清洁无杂物并签证【答案】ABDE【解析】发电机转子安装技术要求（1）发电机转子穿装前进行单独气密性试验。重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况，消除泄漏后应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。（2）发电机转子穿装工作要求：①必须在完成机务（如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作）、电气与热工仪表的各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确定其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。②转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。转子穿装工作要求连续完成，用于转子穿装的专用工具由发电机制造厂提供，不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。28.关于交流照明配电系统要求的说法正确的是（ ）。A.最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 125%B.最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%C.正常照明的单相分支回路的电流不宜大于 16AD.连接建筑装饰组合灯具回路电流不宜大于 25AE.连接高强度气体放电灯回路电流不宜大于 40A【答案】BC【解析】交流照明配电系统要求：①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。②正常照明单相分支回路的电流不宜大于 16A，所接光源数或 LED 灯具数不宜超过 25 个；当连接建筑装饰性组合灯具时，回路电流不宜大于 20A，光源数不宜超过 60 个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 25A。③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。④主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面。⑤当 3 次谐波电流超过基波电流的 33%时，应按中性线电流选择线路截面，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054—2011 的规定。29.关于焊接试板材料与塔器现场组焊用材的说法正确的是（ ）。A.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准B.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准牌号C.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准厚度D.试板材料与塔器用材的存储地点必须相同E.试板材料与塔器用材热处理状态必须相同【答案】ABCE【解析】试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。30.根据《板带轧钢工艺设计规范》要求，中厚板生产应采用的有（ ）。A.板形控制工艺B.平面形状控制工艺C.控制轧制工艺D.轧后快速冷却工艺E.热机轧制工艺【答案】CDE【解析】《板带轧钢工艺设计规范》GB 50629—2010中厚板轧制应采用厚度控制、宽度控制工艺技术，宜采用板形控制和平面形状控制等工艺技术。 中厚板生产应采用控制轧制、热机轧制和轧后快速冷却工艺。
12-优路-教材精讲-黄老师03.第3章建筑机电工程施工技术02.第2章机电工程专业技术01.第1章机电工程常用材料与设备00-新教材解析00-导学02-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.baidu.com/s/1nUJ_1ppOWD-mWSAr_HsU6A 提取码:8u3fhttps://pan.baidu.com/s/1fXctFInbQevUqsRJ6-GwMg?pwd=i2qvhttps://pan.quark.cn/s/a78c570ae0c4https://pan.quark.cn/s/c0cc8c01423chttps://pan.baidu.com/s/1hiccZcN0pR2k3ckTvFA0BQ?pwd=lw9ghttps://pan.baidu.com/s/1fr5Dk_Gcc1o3gN0nkXzd2g?pwd=gkb5https://pan.quark.cn/s/f0a4fd69c622
2025版一级建造师电子版教材（可搜索复制）
https://pan.baidu.com/s/1JyArbBBcDi4WX7xcW_cLog?pwd=nk3vhttps://pan.quark.cn/s/e3840c27e789https://pan.baidu.com/s/1ctRz0TsjrA3xWJI05v9VUg?pwd=88882024版一级建造师电子版教材（可搜索复制）https://pan.baidu.com/s/1VM9Z-U-ki3vyBgmiDau4jQ?pwd=1234https://pan.quark.cn/s/f1042ed4a666https://pan.baidu.com/s/1lpAZNZbkFolYZhISdClE4A?pwd=lz3m（2024咨询/一建/监理/二建电子版教材）https://pan.baidu.com/s/1FJtmISdHvSuNicYlZoF8ZQ?pwd=hr34https://pan.baidu.com/s/15_YkUiQ4bBnwBFSYmSDjiA?pwd=4xkwhttps://pan.baidu.com/s/1SczmK6yuDeYaYd6kieqfYQ?pwd=8888https://pan.baidu.com/s/1ChRlo5Hm8YcRt9CIXjTgQw 提取码: 52pjhttps://pan.baidu.com/s/1WSF_n1oJ7a3YEUSyi_QTUA?pwd=2024https://pan.baidu.com/s/1fjnLffEWH8T6VfPGVwoJsQ?pwd=upeh
03-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.quark.cn/s/749d4f6f078bhttps://pan.quark.cn/s/bd67c444f551https://pan.baidu.com/s/1aHXpX0neZraPh29Au_moOA 提取码:0kn3https://pan.baidu.com/s/15-1VWeyPIUdqY3qquEL-Yw 提取码:ykb0https://pan.baidu.com/s/1_IMB41oWVfyBhNafQaYuVQ?pwd=8qkbhttps://pan.baidu.com/s/1MRvm1P7qo_LpJVTYHt7hIg?pwd=8fzy
2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的 用电资料，主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、 保安电力、用电规划等。16.下列由国家市场监督管理总局负责实施的是（)A.GC1B.GB1C.GA2D.GCD【答案】C【解析】GA1、GA2级压力管道的设计、安装许可由国家市场监督管理总局负责实施，其他级别的压力管道设计、安装许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施。 二、多选题17.关于塔器焊接试板说法正确的是()A.塔器焊后需热处理时，试件后进行热处理B.试板材料应与塔器用材具有相同标准准C.试板煌接后及时打上焊工钢印代号D.试板材料应与塔器用材具有相同厚度E.由施焊塔器的焊工，在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板【答案】B,C,D,E【解析】A选项错误，塔器焊后需热处理时，试件应随焊缝一起进行热处理。18.属于发电机穿转子穿装前的工作（)A.定子水压试验B.单独气密性试验C.转子水压试验D.励磁机安装E.氢冷器安装【答案】A,B,C【解析】发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正一定子就位、找正一定子及转子水压试验一发电机穿转子一氢冷器安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→ 对轮复找中心并连接一整体气密性试验等发电机转子穿装前进行单独气密性试验。19.施工机械选择的方法有()A.应用综合评分法B.界限使用判断法C.单位工程量成本比较法D.存储理论法E.等值成本法【答案】A,B,C,E【解析】施工机械选择的方法(1)应用综合评分法。综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择。(2)单位工程量成本比较法。根据机械设备所耗费用进行比较选择。(3)界限使用判断法。单位工程量成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单 位工程量成本相等时的使用时间，并根据该时间进行选择，则会更简单，也更可靠。(4)等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长，且涉及购置费用，则在选 择机械设备时往往涉及机械设备原值、资金时间价值等问题，这时可采用等值成本法 进行选择。等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。20.关干洁净手术室净化空调系统的说法，正确的有()A.机组的送风机按系统总风量和总阻力选择B.机组内表面应光滑和耐腐蚀并且易于清洁C.机组内的风机选用的风量应等于计算风量D.各级过滤器的阻力按初阻力的 3倍计算E.机组内静压保持 1kPa 时漏风率不大于 1%【答案】A,B,E【解析】净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性，机组内静压保持1kPa 时，漏风率不得大于1%。空气处理机组内表面应光滑、耐腐蚀和易于清洁。空气处理 机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择，风机选用风量应在系统计算风量上附加5%~10%;计算系统总阻力时，各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的 1.5~2.0倍计算。21.关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法，正确的有()A.碾压法B.换填法C.压重法D.强夯法E.桩基法【答案】A,B,D,E【解析】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。22.关于竣工档案组卷的说法，正确的有()A.文字材料卷厚度不宜超过 30mmB.施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行组者E.图纸卷厚度不宜超过 50mm【答案】B,D,E【解析】A选项错误，案卷不直过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不直超过50mm。C选项错误，竣工图应按单位工程分专业进行组卷。23.关于竣工结算原则说法正确是()。A.计日工费用应按发包人实际签证确认的数量计算B.暂估价材料以招标确定的中标价格取代暂估价C.索赔费用应依据承包方上报的金额计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算E.暂列金额如有差额由发包人补足【答案】A,D,E【解析】B选项有瑕疵，尽量不选。暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标的，以招标确定的中标价格取代暂估价;不属于依法必须招标的，应按合同约定的定价方式双方最终确认的价格取代暂估价。C选项错误，索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9.工业炉窑烘炉时，编制的烘炉曲线内容不包括( )A.升温速度 B.恒温时间 C.烘炉期限 D.材料性能【答案】D【解析】P163，烘炉曲线包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。10.当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa，其试验压力为工作压力的( )。A.1.1倍 B.1.15倍 C.1.25倍 D.1.5倍【答案】D【解析】P169，供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa11.关于柔性导管敷设的说法，正确的是( )。A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9mB.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3mC.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体【答案】C【解析】P179，柔性导管敷设要求1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于1.2m2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头3)明配柔性导管固定点间距不应大于1m，管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体12.关于消声器、消声弯头制作安装的说法，正确的是( )A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网D.消声器安装时，必须设置独立的支、吊架固定牢固【答案】D【解析】P190，消声器、消声弯头：1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定2)消声器制作所选用的材料应符合设计的规定，如防火、防潮、防腐和卫生性能等要求，外壳应牢固、严密，填充的消声材料应按规定的密度均匀敷设3)矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并应顺气流方向进行搭接5)消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%A平面边长大于800mm时必须设置，错误。B顺气流方向搭接，错误。C保护层应采用不易锈蚀的材料，不得采用普通铁丝网，错误。13.建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括( )。A.电流强度测量 B.屏蔽性能要求 C.接头安装工艺 D.接地电阻要求【答案】A【解析】P208，信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准规定。14.曳引式电梯施工程序中，曳引机安装的紧前工序是( )。A.对重安装 B.导轨安装 C.轿厢安装 D.导靴安装【答案】B【解析】P215，电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序：设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。15.下列仓库中，能使用自动喷水灭火系统的是( )。A.聚乙烯储备仓库 B.锌粉储存库C.低亚硫酸钠仓库 D.碳化钙仓库【答案】A【解析】P227，储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。16.施工机械选择时，通过计算折旧费用进行比较的方法是( )。A.应用综合评分法 B.单位工程量成本比较法 C.界限使用判断法 D.等值成本法【答案】D【解析】P331，等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。17.项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。A.工程所在地的行政机构 B.特种设备安全监督机构C.工程所在地的公安机构 D.工程所在地的医疗机构【答案】B【解析】P328，机电工程项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调包括：工程所在地的基层行政机构;工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;其他。18.下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是( )。A.审查分包商进度计划 B.建立进度目标控制体系C.编制资金需求计划表 D.建立图纸变更审查制度【答案】A【解析】P334，技术措施：1)为实现计划进度目标，优化施工方案，分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性2)审查分包商提交的进度计划，使分包商能在满足总进度计划的状态下施工3)编制施工进度控制工作细则，指导项目部人员实施进度控制4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法，并结合计算机的应用，对机电工程进度实施动态控制。BD属于组织措施，C属于经济措施。19.下列压力管道施工资质中，可覆盖GC2压力管道安装的是( )。A.GA2 B.GB1 C.GB2 D.GCD【答案】D【解析】P462，GC1、GCD覆盖GC2。20.建筑工程质量验收划分时，子单位工程的划分是按( )。A.材料种类划分 B.施工特点划分 C.使用功能划分 D.设备类别划分【答案】C【解析】P479，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。二、多选题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)21.下列合金钢中，属于工程结构用的合金钢有( )。A.合金结构钢 B.合金弹簧钢 C.合金钢筋钢 D.高锰耐磨钢 E.压力容器用合金钢【答案】ACDE【解析】P2，工程和建筑结构用的合金钢，包括可焊接的高强度合金结构钢、合金钢筋钢、铁道用合金钢、地质石油钻探用合金钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。22.下列塔设备中，属于按单元操作分类的有( )。A.加压塔 B.解吸塔 C.填料塔 D.精馏塔E.反应塔【答案】BDE【解析】P25，塔设备按单元操作分为：精熘塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、干燥塔等。A属于按操作压力分类。 C属于按内件结构分类。23.三角高程测量精度的影响因素有( )。A.距离误差 B.大气垂直折光误差 C.垂直角误差 D.仪器及视标高误差 E.环境温度差【答案】ABCD【解析】P33，测量精度的影响因素：距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。24.起重机的起升高度计算时，计算式中的高度参数有( )。A.基础高度 B.设备高度 C.吊机高度 D.吊索具高度 E.地脚螺栓高度【答案】ABDE【解析】P41，高度参数包括：设备高度、索具高度、基础高度、地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地脚螺栓高度。25.焊接时，可用作焊接保护气体的有( )。A.丙烷 B.氧气 C.乙炔 D.氩气 E.二氧化碳【答案】BDE【解析】P53，焊接用气体分类1)保护气体：二氧化碳、氦气、氩气、氮气、氧气和氢气﹑2)切割用气体(包括助燃气体)：氧气;可燃气体：乙炔、丙烷、液化石油气、天然气26.国际机电工程项目合同风险中，属于环境风险的有( )。A.财经风险 B.技术风险C.法律风险 D.营运风险E.收益风险【答案】ACE【解析】P267，环境风险防范：不可抗力风险防范、市场和收益风险防范、政治风险防范、财经风险防范、法律风险防范。 BD属于自身风险防范。27.下列设备监造时的监督点中，属于文件见证点的有( )。A.检验记录 B.规范标准 C.技术协议 D.合格证明E.试验报告【答案】ADE【解析】P284，文件见证点设置时制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书等技术文件。28.需要编制专项工程施工组织设计的分部工程施工特点有( )。A.技术难度大 B.工艺较复杂 C.施工工期紧 D.采用新工艺 E.质量要求高【答案】ABDE【解析】P291，如施工技术难度大、工艺复杂、质量要求高、采用新工艺或新产品应用的分部(分项)工程或专项工程都需要编制详细的施工技术与组织方案，因此专项工程施工组织设计也称为施工方案。29.下列工程费用中，属于变动成本的有( )。A.机械使用费 B.工程措施费 C.安全措施费 D.工具使用费 E.检验试验费【答案】BCE【解析】P351-352，A机械使用费其中部分属于变动成本，部分属于固定成本，A错。措施费是水、电、风、汽等费用以及现场发生的其他费用，多数与工程量发生联系，属于变动成本，BC正确。工具用具使用费中，行政使用的家具费属固定成本，D错。检验试验费、外单位管理费等与工程量增减有直接关系，则属于变动成本范围，E正确。30.关于工程竣工结算编制的说法，正确的有( )。A.签证费用以双方已确认金额计算 B.经确认的工程计量直接进入结算C.以招标确定的中标价取代暂估价 D.计日工按承包人实际确认的数量E.暂列金差额由合同双方共同承担【答案】ABC【解析】P369，计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合单价计算，D错。暂列金额应减去合同价款调整金额、索赔和现场签证计算，如有余额归发包人，如有差额由发包人补足，E错。三、实务操作与案例分析(共5题，1-3题每题20分，4-5题每题30分。请根据背景资料，按要求作答。(一)【背景资料】安装公司承包一商业综合办公楼机电工程，承包内容包括通风空调工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购计划，对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订设备采购合同后，对设备进行催交、检验，保证了工程进度和施工质量。安装工程在给排水和通风空调的检查中，对存在的问题进行了整改：(1)建筑给排水工程中，给水管道直接紧贴建筑物预留孔的上部穿越抗震缝;(2)通风空调工程的水泵设计为整体安装，安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰，横向水平偏差为0.2‰;水泵与电机采用联轴器连接，联轴器两轴心的轴向倾斜为0.2‰，径向位移为0.1mm。商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统，其灭火系统构成如图1所示。在系统调试合格后，安装公司对系统设备、阀门等设置了标识，便于运维人员的管理操作。竣工验收时，提交了工程质量保修书及其他文件。(图1暂缺)【问题】1.设备采购中，应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成?2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?3.水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?4.图1中①、②、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?【参考答案】1.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。(3分)(2)设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。(2分)2.给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。(6分)3. (1)泵体纵向水平偏差0.2‰不符合规范要求;规范要求:泵体纵向水平偏差不应大于0.1‰。(2)联轴器径向位移0.1mm不符合规范要求;规范要求:泵轴径向位移不应大于0.05mm。 (4分)4.①单向阀、②安全阀、③选择阀。(3分)保修期限为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。(2分)(二)【背景资料】某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目，其中新氢压缩机2台，为对置式活塞机组，散件到货，现场清洗组装。机组安装采用联合基础，压缩机曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式，减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。在设备安装前，安装队查验了压缩机机组的基础，主要检查项目：基础的坐标位置，不同平面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸，预埋活动地脚螺栓锚板的标高，预留地脚螺栓孔的中心线位置。质量工程师检查时，发现有重要项目未查，要求安装队补充完善。压缩机曲轴箱找平找正后，安装厚壁滑动轴瓦，用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清洗干净的曲轴轴颈涂上红丹，就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦，在未拧紧螺栓时，检查上下轴瓦接合面。曲轴箱固定后，以曲轴箱为基准，安装盘车器、减速箱、电动机等，设备找正固定后，开始配管工作。安装工程师就设备配管进行了专项技术交底，强调了法兰密封面检查、无应力配管的监测方法。在定期的安全培训中，安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图2)，要施工人员对照识别。【问题】1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?2.检查轴瓦内孔与轴颈时，哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么?3.法兰安装时的密封面不得有哪些缺陷?设备与管道法兰连接时应检验法兰的哪两个参数?应用什么测量工具在何处监测机组的位移情况?4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?【参考答案】1. 安装队还需补充检查：凸台上平面凹穴尺寸，平面的水平度，基础立面的铅垂度，预留地脚螺栓孔的深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的位置。(5分)(设备基础混凝土强度的验收、设备基础外观质量检查验收、设备基础常见质量通病)2.(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定;(3分)(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面;(1分)(3)接合面的合格标准：用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。(1分)3. 法兰安装时的密封面划痕、斑点等缺陷;(2分)设备与管道法兰连接时应检验法兰的平行度、同轴(心)度;(2分)应用百分表在联轴节处监测机组的位移情况。(1分)4. A处: 瓦材堆放不安全(易坠落)，造成高处坠落，物体打击。(1分)B处: 作业现场人员穿裙子、高跟鞋;人员立于倒行的车辆正后方指挥倒车(容易被车辆撞夹到)(2分)C处: 吊装作业现场无人监护、吊装作业后吊钩未升高、吊钩防脱落卡损坏(1分)D处: 其他人员在起吊作业面下穿行、搬运长梯应由两人分两端抬运(1分)(三)【背景资料】安装公司中标某工业房机电安装工程，合同内客包含电气工程、管道工程、通风空调工程、设备安装及配售发电工程等所有机电安装，合同还约定了其相应的系统性能考核。安装公司进场后，编制专项工程的各种可行性施工方案，根据方案的一次性投资总额、产值贡献率、对工程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较，按最优的方式确定了施工方案。某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa：在常温试压时，试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时，设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。安装公司在发电机转子进行单独气密性试验时，检查转子的重点部位无泄露，并会同有关人员进行最后清扫，查无杂物。确认了转子机务、电气仪表安装已经完成，将转子吊装到位，用专用工具穿装。监理工程师发现后制止，认为有工序未完不能穿装。安装公司整改后穿装工作完成。安装公司按试运行方案，联合试运行合格后，向建设单位递交了工程交接证书，要求建设单位接收。建设单位认为该工程没有生产正式产品，未达到移交条件为由，拒绝接收。【问题】1.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?2.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。3.应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?4.工程质量接受意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?【参考答案】1.还应考虑各方案的资金时间价值、对环境影响的程度、综合性价比。(6分)2.(1)A压力表应设置在管网系统的最不利点。(2分)(2)B排气阀设置在管网系统最高点。(2分)(3)试验压力为3×6.5=19.5MPa。(2分)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)PT=1.5P[σ]T/[σ]tPT——试验压力(表压)MPaP——设计压力(表压)MPa[σ]T——试验温度下，管材的许用应力 (MPa);[σ]t——设计温度下，管材的许用应力(MPa)当试验温度下管材的许用应力与设计温度下管材的许用应力之比大于6.5 时，应取6.5。3.(1)重点检查滑环下导电螺钉、中心孔堵板的密封情况，消除泄露后应再经漏气量试验。(2分)(2)转子安装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行(2分)4.(1)“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容和试车情况阐明接收意见(3)(2)建设单位拒绝接收合理;(1分)理由：工程进行试车没有生产正式产品，合同施工任务未全部完成，不具备工程移交条件。【P426】工程进行投料试车产出合格产品，并经过合同规定的性能考核期后，由总承包单位和建设单位签订《工程交接证书》，作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的全部完成，工程正式移交建设单位。 (四)【案例背景】某安装公司承包一商务楼(地上20层，地下2层，地上1~5层为商场)的变配电安装工程。工程主要设备：三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业主采购，已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因1~5层的商场要提前开业，变配电工程需配合送电。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图纸及施工总进度计划，编制了变配电工程的施工方案、施工进度计划(见图4-1)，报建设单位审批时被否定，要求优化进度计划，缩短工期，并承诺赶工费由建设单位承担。项目部依据公司及项目所在地的资源情况，优化施工资源配置，列出进度计划可压缩时间及费用增加表(见表4)。项目部施工准备充分，落实资源配置，依据施工方案要求向作业人员进行技术交底，明确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序，明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变压器施工中的某工序示意图(见图4-2)。变配电工程完工后，供电部门检查合格送电，经过验电、校相无误。分别合高、低压开关，空载运行24h，无异常，办理验收手续，交建设单位使用;同时整理技术资料，准备在商务楼竣工验收时归档。【问题】1.项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?4.图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?5.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包含哪些内容?【参考答案】1.(1)工期为90天。(2分)(2)可压缩工期24天。(2分)(3)压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。(2分)2.(1)劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力资源供应环境。(3分)(2)根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。(3分)3.(1)技术准备，现场准备，资金准备。(3分)(2)应落实劳动力、物资资源配置。(2分)4.(1)变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。(2分)(2)高压绕组连同套管的绝缘电阻采用2500V兆欧表(1分)，如果测低压绕组用500V的兆欧表(1分)(3)工序之间的逻辑关系有顺序、平行、交叉。(3分)5.(1)变配电装置空载运行时间满足要求。(2分)(2)技术资料包括：施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单。(4分) (五)【案例背景】某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容：干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t，跨距16.5m)。干熄焦的动力驱动设备：电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t，提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方，提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶，通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统，同时配套发电机组及辅助系统，利用锅炉产生的高温高压蒸汽发电，高温高压自然循环锅炉参数见表5。安装公司项目部进场后，进行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料，对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别，由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工程专项施工方案。提升机框架主梁上平标高为+60.00m，为提高施工效率、保证施工安全，在提升框架施工前，需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建筑起重机械安全监督管理规定》要求，在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构，框架中部设有水平支撑及前刀撑：钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。冷焦排出装置重量8.98t，安装于干熄炉底部。由于场地原因，冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方，无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具，完成了冷焦排出装置的水平运输工作。【问题】1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。2.项目部在建筑塔吊安装前，办理安装告知的做法是否正确?说明理由。3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?4.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?5.计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时，对设置的压力表有哪些要求?【参考答案】1.电动双梁起重机和提升机安装需要编制专项施工方案并进行专家论证。(2分)理由：起重量300kN(30t)及以上的起重机安装和拆卸工程属于超危大工程，需要编制专项施工方案并进行专家论证。(4分)2.不正确，起重机最大起重量25t，起升高度超过60m。属于特种设备，安装前应书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，而项目部向建设主管部门办理了施工告知不正确。(6分)3.(1)抗滑移系数试验。(3分)(2)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。(3分)4.①将设备吊装至拖排滚杠上(1.5分)②手拉葫芦挂钩固定在建筑物上(1.5分)③将葫芦钢丝绳挂钩挂在设备上(1.5分)④通过手拉拉链配合枕木撬动至指定安装位置。(1.5分)【解析】本题考察利用已有建筑物吊装，课本例题原图5.(1)11.28Mpa×1.25=14.1MPa(2分)(2)试验用压力表已经校验合格并在检验周期内(1分)，其精度不得低于1.6级(1分)，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~3倍(1分)，压力表不得少于两只。(1分)
2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
2020年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析（全）
单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.建筑智能化工程中，电动阀门安装前应进行的试验是()。 A.模拟动作试验 B.阀门行程试验 C.关紧力矩试验 D.直流耐压测试 【答案】A 【解析】电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试验。P158。 2.施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。 A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.专项施工方案 D.现场处置方案 【答案】C 【解析】生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。P260。 3.关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是()。 A.氧化镁绝缘材料是无机物 B.电缆允许工作温度可达250℃ C.燃烧时会发生有毒烟雾 D.具有良好的防水和防爆特性 【答案】C 【解析】氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。氧化镁电缆的材料是无机物，铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃，防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃，短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆(无缝铜管套及其密封的电缆终端可阻止可燃气体和火焰通过电缆进入电器设备)、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的P地性能等优点，但价格贵、工艺复杂、施工难度大。P13-14。 4.下列风机中，属于按照排气压强划分的是()。 A.通风机 B.混流式风机 C.轴流式风机 D.单级风机 【答案】A 【解析】风机的分类,按照排气压强的不同划分，可分为:通风机、鼓风机、压气机。 按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分，可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。 按照结构形式划分，可分为:单级风机、多级风机。P17。 5.机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括()。 A.设置纵横中心线 B.仪器校准或检定 C.安装过程测量控制 D.设置标高基准点 【答案】B 【解析】无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。P22。 6.自动化仪表安装施工程序中，“综合控制系统试验”的紧后工序是()。 A.投运 B.回路试验、系统试验 C.交接验收 D.仪表电源设备试验 【答案】B 【解析】自动化仪表安装施工程序:施工准备→配合土建制作安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装→仪表单体校验、调整安装→电缆敷设→仪表管道安装→仪表电源设备试验→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→投运→竣工资料编制→交接验收。参见教材P108 7.电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。 A.50%额定载重量 B.100%额定载重量 C.110%额定载重量 D.125%额定载重量 【答案】D 【解析】对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。参见教材P175。 8.下列影响施工进度的因素中，属于施工管理能力的是()。 A.材料价格的上涨 B.安装失误造成返工 C.新标准技术培训 D.施工图纸设计变更 【答案】B 【解析】影响施工计划进度的因素中施工单位管理能力:施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。例如，施工方法失误造成返工，施工组织管理混乱，处理问题不够及时，各专业分包单位不能如期履行合同等现象都会影响施工进度计划。参见教材P227。 9.下列文件中，不属于施工技术交底依据的是()。 A.施工合同 B.施工组织设计 C.施工图纸 D.专项施工方案 【答案】A 【解析】施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。参见教材P208-209 10.下列消防系统调试内容中，不属于自动喷水灭火系统的是()。 A.稳压泵调试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.喷射功能调试 【答案】D 【解析】自动喷水灭火系统调试内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动调试。参见教材P314。 11.下列施工质量控制行为中，属于事中控制的是()。 A.施工资格审查 B.施工方案审批 C.检验方法审查 D.施工变更审查 【答案】D 【解析】施工质量事中控制包括了设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。选项ABC属于事前控制。参见教材P235。 12.下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是()。 A.电线电缆架空或穿管敷设 B.配电箱进线采用三相五线 C.电动工具均有漏电保护 D.照明箱外壳未接保护零线 【答案】D 【解析】临时用电工程必须由持证电工施工。检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试，接地电阻测试记录等。D选项照明箱外壳未接保护零线存在隐患。参见教材P259。 13.下列绿色施工环境保护措施中，属于扬尘控制的是()。 A.对建筑垃圾进行分类 B.施工现场出口设置洗车槽 C.防腐保温材料妥善保管 D.施工后恢复被破坏的植被 【答案】B 【解析】扬尘控制:运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时，不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保持开出现场车辆的清洁。参见教材P273。 14.机电工程项目成本控制的方法中，属于施工准备阶段控制的是()。 A.成本差异分析 B.施工成本核算 C.优化施工方案 D.注意工程变更 【答案】C 【解析】施工准备阶段(1)制定科学先进、经济合理的施工方案。(2)根据企业下达的成本目标，以分部分项工程实物工程量为基础，结合劳动定额、材料消耗定额和技术组织措施的节约计划，在优化的施工方案的指导下编制明细而具体的成本计划，并按照部门、施工队和班组的分工进行分解。(3)间接费用的编制与落实。根据项目建设时间的长短和参加建设人数的多少,编制间接费用预算,并进行明细分解,为今后的成本控制和绩效考评提供依据。参见教材P288。 15.单机试运行方案由项目总工程师组织编制后，审定人是()。 A.项目经理 B.企业总工程师 C.总监理工程师 D.建设单位负责人 【答案】B 【解析】项目部总工程师组织编写的单机试运行方案，应先报公司总工程师审定后,再报建设单位批准后实施。参见教材P325。 16.关于施工计量器具使用管理的说法，错误的是()。 A.属于强制检定的应按周期进行检定 B.企业应建立完善的计量器具管理制度 C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准 D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定 【答案】D 【解析】对属于强制检定范围的计量器具应定期进行强制检定，未按照规定申请检定或者检定不合格的，企业不得使用。参见教材P332。 17.下列情况中，无需到供电部门办理用电手续的是()。 A.增加用电 B.变更用电 C.增设一级配电 D.新装用电 【答案】C 【解析】用电手续的规定:申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电，应当依照规定的程序办理手续。参见教材P337。 18.压力容器安装前,不需要查验的是()。 A.竣工图样和产品合格证 B.产品质量证明文件 C.压力容器监督检验证书 D.使用维护保养说明 【答案】D 【解析】压力容器安装前应检查其生产许可证明以及出厂技术文件和资料，检查设备外观质量。出厂技术文件和资料包括:竣工图样;产品合格证、产品质量证明文件及产品铭牌的拓印件或复印件;压力容器监督检验证书;压力容器安全技术监察规程规定的设计文件，如强度计算书等。参见教材P354。 19.砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()。 A.分部工程 B.分项工程 C.检验批 D.子分部工程 【答案】B 【解析】分项工程应按炉窑结构组成或区段进行划分，分项工程可由一个或若干个检验批组成。如高炉炉底、炉缸等，转化炉辐射段、过渡段和对流段等。当炉窑砌体工程量小于100m3时，可将一座(台)炉窑作为一个分项工程。参见教材P360。 20.建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是()。 A.专业监理工程师 B.施工项目经理 C.设计单位技术负责人 D.建设单位项目负责人 【答案】B 【解析】分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理、项目技术负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。参见教材P366。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.关于履带式起重机安全作业的说法，正确的有()。 A.履带最大接地比压小于地面承载力 B.定期检验报告应在有效期内 C.负载行走应按说明书的要求操作 D.转场安拆均不需要检查验收 E.双机抬吊各承载小于额定载荷80% 【答案】ABCE 【解析】参见教材P31。 22.下列设备中，属于工业整装锅炉附件的有()。 A.省煤器 B.引风机 C.风管除尘器 D.汽包 E.水冷壁 【答案】ABC 【解析】锅炉附件安装主要包括省煤器、鼓风机及风管除尘器、引风机、烟囱以及管道、阀门、仪表、水泵等安全附件的安装。参见教材P93 23.金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有()。 A.罐壁强度 B.浮顶升降试验 C.储罐容积 D.排水管严密性 E.罐底严密性 【答案】ABDE 【解析】储罐建造完毕，应进行充水试验，并应检查：罐底严密性，罐壁强度及严密性，固定顶的强度、稳定性及严密性，浮顶及内浮顶的升降试验及严密性，浮顶排水管的严密生等。进行基础的沉降观测。参见教材P104 24.关于建筑管道安装的说法正确的是()。 A.不同材质管道应先安装塑料管后安装钢制管道 B.埋地管道在安装结束隐蔽之前应进行隐蔽工程 C.冷热水管道垂直安装时热水管道左侧 D.金属排水管横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头 【答案】CE 【解析】管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道。A选项错误。 埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束隐蔽之前，应进行隐蔽工程验收，并做好记录。B选项错误。 金厲排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距;横管不大于2m;立管不大于3m。D选项错误。参见教材P131-132 25.关于导管内穿线和槽盒布线的说法正确的与()。 A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内 B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内 C.导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内 D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆 E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定 【答案】BCD 【解析】导管内穿线和槽盒内敷线技术要求 (1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 (2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。 (3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，不得设置在导管内。 (4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。 (5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。 (6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量，并应按回路分段绑扎;当垂直或大于45°倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上，每段至少应有一个固定点。 (7)管内导线应采用绝缘导线，A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，中性线绝缘层为淡蓝色，保护接地线绝缘层为黄绿双色。 (8)导线敷设后，应用500V兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5兆欧。参见教材P138 26.关于洁净室空调风管制作的说法，正确的有()。 A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作 B.空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口 C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口 D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理 E.矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接缝 【答案】BDE 【解析】洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求。A选项错误。 风管及部件制作完成后，用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净，干燥后经检查达到要求即进行封口，安装前再拆除封口。C选项错误。 参见教材P151 27.焊接作业时，焊工遵循的作业文件有()。 A.焊接作业指导书 B.焊接工艺评定报告 C.技术交底的记录 D.焊缝检验方案 E.焊缝热处理方案 【答案】AC 【解析】焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺(作业)指导书，并接受了技术交底。参见教材P46. 28.设备找正时，常用的检测方法有()。 A.钢丝挂线法 B.放大镜观察接触法 C.显微镜观察法 D.高精度经纬仪测量法 E.导电接触讯号法 【答案】ABDE 【解析】常用设备找正的方法有钢丝挂线法、放大镜观察接触法、导电接触讯号法、经纬仪精密全站仪测量法。参见教材P283。 29.关于电力架空线路架设及试验的说法中，正确的有()。 A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍 B.检查架空线各相两侧的相位应一致 C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次 D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的测温仪90% E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪 【答案】BCE 【解析】导线连接要求 (1)导线连接应接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍; (2)导线连接处应有足够的机械强度，其强度不应低于导线强度的95%; (3)在任一档距内的每条导线，只能有一个接头; (4)不同金厲、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接; (5)导线掛压连接前，要选择合适的连接管，其型号应与导线相符。 电力架空线路试验 1.测最线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定; 2.检查架空线各相的两侧相位应一致; 3.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次; 4.杆塔防雷接地线与接地装置焊接，测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定; 5.用红外线测温仪，测导线接头的温度，来检验接头的连接质量。参见教材P64。 30.关于工业管道系统压力试验的说法，正确的有()。 A.脆性材料管道严禁气压试验 B.在热处理前完成管道压力试验 C.试验合格后应及时填写实验记录 D.压力试验宜采用液体作为试验介质 E.严禁在金属脆性转变温度下试验 【答案】ACE 【解析】管道安装完毕，热处理和无损检测合格后，进行压力试验。B选项错误。 压力试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。D选项错误。参见教材P82。 三、案例分析题 (一) 背景资料 A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目，工程内容包括：通风空调、给排水、建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后，经业主同意，将消防工程分包给B公司，在开工前，A公司组织有关工程技术管理人员，依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料，对相关人员进行项目总体交底。 A公司项目部进场后，依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。 风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等。施工后，风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。但防火阀安装和风管穿墙(如图)存在质量问题，监理工程师要求项目部返工。 项目部组织施工人员返工后，工程质量验收合格。 风管防火阀安装图 问题 1.开工前，需要对哪些相关人员进行项目总体交底? 2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果? 3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式? 4.图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法。 【答案】 1.对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。 2.正确顺序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 风管绝热会影响漏风量测试，使漏风量测试结果不准确，导致风管漏风。 3.(1)小于等于1.2mm 采用咬口连接， (2)金属风管风与管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。 4.(1)大于等于630mm的防火阀应有独立支吊架 (2)穿墙套管厚度错误，套管壁厚不应小于1.6mm (3)聚氨酯发泡材料错误，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵， 例如：防火泥 (二) 背景资料 某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后，安装公司履行相关开工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装，制定了施工程序：开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收 在施工过程中，发生了以下事件： 事件1：建设单位对配电母线槽用途提出新的要求，通知了设计单位但其未能及时修改出图，后经协调，设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后，由于建设单位工程款未及时支付给施工单位，导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后，才使母线槽送达施工现场，但已造成工期延误。 事件2：母线槽安装完成后，因没能很好的进行成品保护，遭遇雨季建筑渗水，母线槽受潮，送电前绝缘电阻测试不合格，并且部分吊架安装不符合规范要求(如图)，质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后，有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表，母线槽经干燥处理，增加圆钢吊架后返工安装，通电验收合格，但造成了工期的延误。 问题 1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容? 2.表中，哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。 3.图2中，母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。 4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误? 【答案】 1.编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。 还需要施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求。 2.第3、5节 不符合要求，母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于20MΩ。 3.(1)图2中，母线槽安装不符合规范要求的有: ①母线槽水平安装时，吊架的间距为3m，不符合规范要求; ②圆钢吊架直径D6，不符合规范要求; ③母线槽转弯处没有增设支架，不符合规范要求。 (2)规范要求: ①母线槽水平安装时吊架间距不应大于2m。 ②圆钢吊架直径不得小于8mm。 4.(1)建设单位，提出设计变更，没有及时付款给施工单位 (2)设计单位，没有及时出图 (3)施工单位，没有做好成品保护，安装吊架不符合规范，导致工期延误 (三) 背景资料： 某气象处理厂新建一套天然气脱乙烷装置，工程内容包含脱乙烷罐，丙烷制冷机组(两套)，冷箱的安装及配套钢结构，工艺管道，电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后，成立项目部。进行项目策划，策划书中强调施工质量控制，承诺全面实行“三检制”。 安装后期，在制冷机组油管冲洗前，项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量，均符合要求。按计划冲洗后，除一路直管外，其余油管路全部冲洗合格，针对一路冲洗不合格的油管，项目部采取的冲洗措施：将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板，加大不合格支管的冲洗流量，采取措施后，冲洗合格。 试车时，主轴轴承烧毁，初步估计直接经济损失10万元，经查，在隔离挡板拆除过程中，通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”，责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写，并上报了质量事故报告。报告内容：事故发生的时间，地点。工程项目名称，事故发生后采取的措施，事故报告单位，联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整，需要补充。 监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时，发现存在咬边、未焊满，根部收缩，弧坑裂纹等质量缺陷，要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行了整顿和培训，作业人员的技术水品达到要求，项目进展顺利并按时完工。 问题 1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量? 2.针对主轴承烧毁事件，项目都在“三检制”的那些环节上出现了问题? 3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告? 4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷? 【答案】 1.顶间隙、侧间隙、轴向间隙 顶间隙：压铅法 侧间隙：塞尺测量 轴向间隙;推至极限位置，用塞尺或千分表测量 2.三检制 自检、互检、专检 自检：操作人员没有做好自己的工作的把关 互检：操作人员之间没有做好相互监督 专检：质量检验员没有做好试车前检查 3.应包括 (1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称; (2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; (3)事故的初步原因; (4)事故发生后采取的措施及事故控制情况; (5)事故报告单位、联系人及联系方式; (6)其它应当报告的情况。 还应包括 ：工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。 4.焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求，咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);还可能有表面气孔、表面夹渣、焊瘤等。 (四) 背景资料 某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建，泵站为半地下式钢制混凝土结构，水泵泵组设计为三用一备。设疑的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水，其中，鼓风机冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求 表4 鼓风机房冷却水管道系统主要材料表 序号 名称 型号 规格 数量 备注 1 焊接钢管 DN100/DN50/DN40 120/150/90(m) 2 截止阀 J41T-16 DN100/DN50/DN40 2/6/12（个） 3 Y型过滤器 GL41-16 DN40 3（个） 4 平焊法兰 PN1-6 DN100/DN50/DN40 4/12/30（套） 5 六角螺栓 M16-70/M16-65 （略） 6 法兰垫片 DN100/DN50/DN40 （略） 7 压制弯头 DN100/DN50/DN40 （略） 8 异径管 DN100-50/DN100-40 （略） 9 三通 DN100-50/DN100-40 （略） 10 管道组合支吊架 组合件 （略） 11 压力表 Y100,1.6级 0-1.6KPa 3（级） 在泵房阀门，材料进场开箱验收时，所有阀门的合格证等质量证明文件齐全，除由一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作，安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接，虽将该阀门运至安装现场准备安装。 安装公司在起重机安装完成，验收合格后，整理起重机竣工资料，向监理工程师申请核验时，监理工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料，要求安装公司补齐。 鼓风机房冷却水管道系统试压试验合格后，进行管道冲洗，冲洗压力和冲洗量满足要求，冲洗后验收合格。 问题： 1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通，还有哪集中材料属于管道组成件? 2.安装公司施工人员在开箱验收时的做法是否正确?应如何处置? 3.在起重机竣工资料报验时，监理工程师的做法是否正确?说明理由 4.鼓风机房冷却水管道冲洗的合格标准时什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗需最小流量的计算应根据哪个规格的管道? 【答案】 1.Y型过滤器、六角螺栓(紧固件)、法兰垫片(密封件)、压制弯头属于组成件 2.错误，对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。 3.正确，特种设备安装检验及验收检验报告 属于施工记录资料 竣工资料包括： 1)工程前期及竣工文件材料。 2)工程项目合格证，施工试验报告。 3)施工记录资料。包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。 4)单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录。 5)竣工图：项目竣工图是项目竣工验收，以及项目今后进行维修、改扩建等的重要依据;必须真实、准确地反映项目竣工时全部实际情况;要做到图物相符，技术数据可靠;应坚持核校审的制度，签字手续完备，加盖竣工图章，整理符合档案管理的要求。 4.合格标准：以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 水冲洗流速不得低于1.5m/s 最小流量根据DN100的管道计算。
2021年二级建造师机电实务真题答案（完整版）(江西/陕西第二批次/江苏/宁夏/浙江/甘肃/新疆/重庆/安徽/湖北/湖南/山东/辽宁/广西/青海/福建/河北/上海/山西）
一、单选题(共 20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程竣工验收时，审核竣工文件的单位是( )。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 【参考答案】 B 2.下列沟通协调内容中，属于外部沟通协调的是( )。 A.各专业管线的综合布置 B.重大设备安装方案的确定 C.施工工艺做法技术交底 D.施工使用的材料有序供应 【参考答案】 B 3.建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括( )。 A.已支付的合同价款 B.本月完成的合同价款 C.已签订的预算价款 D.本月返还的预付价款 【参考答案】 C 4.对开式滑动轴承安装不包括什么( )。 A.清洗 B.检查 C.刮研 D.账套 【参考答案】 D 5.新建供电系统逐级送电的顺序是() A.先低压后高压，先干线后支线 B.先高压后低压，先干线后支线 C.先高压后低压，先支线后干线 D.先低压后高压，先支线后干线 【参考答案】 B 6.关于超声波物位计安装要求，错误的是( ) A.应安装进料口上方 B.传感器宜垂直于物料表面 C.在信号波束角内不应有遮挡物 D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区 【参考答案】 A 7.空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括( ) A.热阻 B.密度 C.吸水率 D.氧含量 【参考答案】 D 8.下列社会资本投资的公用设施项目中必须招标的是( ) A.单项施工合同估算价 900 万元的城市轨道交通工程 B.合同估算价 100 万元的公路项目重要材料采购服务 C.合同估算价 80 万元的水利工程设计服务 D.合同估算价 50 万元的电力工丨程勘察服务 【参考答案】A 9.液压电梯系统不包括，( ) A.曳电引系统 B.泵站系统 C.导向系统 D.电气控制系统 【参考答案】 A 10.自动喷水灭火系统的闭式喷头在安装前应进行( )。 A.喷洒性能试验 B.强度性能试验 C.耐湿性能试验 D.密封性能试验 【参考答案】D 11.涂料进场验收时供料方提供的产品质量证明文件不包括()。 A.材料检测报告 B.产品检测方法 C.涂装工艺要求 D技术鉴定文件 【参考答案】 C 12.施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( )。 A.满足工程需要 B.保证质量要求 C.施工方案需要 D.装备规划要求 【参考答案】 D 13.室外排水管道施工程序中，防腐绝热∶的紧前工序是( )。 A.系统清洗 B.系统通水试验 C.管道安装 D.系统闭水试验 【参考答案】 D 14.关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。 A.每对法兰必须设置导线跨接 B.静电线应采用螺栓连接 C.跨接引线与不锈钢管道直连 D.静电接地安装后应进行测试 【参考答案】 D 15.锅炉受热面组件采用直立式组合的优点()。 A.组合场面积大 B.便于组件吊装 C.钢材耗用量小 D.安全状况较好 【参考答案】 B 16.下列条件中不属于机电I程索赔成立的前提条件是()。 A.已造成承包商工程项目成本额外支出 B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告 C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞 D.造成工期损失的原因不是承包商的责任 【参考答案】C 17.下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )。. A.部件加工 B.构件检查 C.基础复查 D.钢柱安装 【参考答案】 A 18.下列参数中不属于会议灯光系统要求检测的是( )。 A.照度 B色温 C.光源 D显色指数 【参考答案】 C 19.下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是( )。 A.工程设计有重大变更 B.各项管理目标有重大变化 C.施工班组有重大调整 D.主要施工方法有重大调整 【参考答案】 C 20.关于三相四孔插座接线的说法，正确的是() A.保护接地导体(PE)应接在下孔 B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接 C.同一场所的三相插座接线相序应一致 D.相线利用插座本体的接线端子转接供电 【参考答案】 C 二、多选题(共 10 题，每题 2分，每题的备选项中，有 2 个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)， 1.企业申请新装用电时，应向供电部门门提供的资料包括( )。 A. 用电负荷 B. 用电性质 C.用电设备 D.用电规划 E.用电方法 【参考答案】 A，B， C，D 【解析】 用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电电请书及办理所需手续。 2.关于声级计的使用要求，正确的有()。 A.选用的量程和精度应满足噪声检测要求 B.送所属企业的计量管理部门校准成校验 C.定期送法定或授权的计量检定机构检定 D.经验货和验证合格后即可发放使用测量 E.必须具有计量检定证书或计量检定标记 【答案】CE 3.关于压力容器许可制度的说法,正确的有()。 A.固定式压力容器不单独许可 B.各类气瓶安装无需许可 C.压力容器改造需单独许可 D.压力容器重大修理需单独许可 E.A1级可覆盖A2级、D级 【答案】ABE 4.关于起重卸扣的使用要求，正确的有()。 A.按额定负荷标记选用 B.无标记的不得使用 C.可用焊接的方法修补 D.永久变形后应报废 E.只应承受纵向的拉力 【答案】ABDE 5.管道工程施工测量的准备工作应包括()。 A.勘察施工现场 B.确定施测精度 C.设置沉降观测点 D.测设施工控制桩 E.绘制施测草图 【答案】ABE 6.下列材料中，不属于有机绝缘材料的有() A.云母 B.石棉 C.硫磺 D.橡胶 E.矿物油 【答案】ABC 7.动力式压缩机按结构形式和工作原理可分为()。 A.轴流式压缩机 B.容积式压缩机 C.离心式压缩机 D.往复式压缩机 E.混流式压缩机 【答案】ACE 8.关于工业安装工程质量验收的说法,正确的有() A.质量检验数量应符合验收标准 B.隐蔽工程应在隐蔽前验收合格 C.单位工程的验收由监理单位组织 D.质量验收前施工单位应自检合格 E.分包工程的质量验收由分包单位申报 【答案】ABD 9.下列建筑安装工程检验批的质量验收项目中，属于主控项目的是()。 A.母线槽的绝缘电阻值 B.卫生器具安装的水平度 C.空调水管的支架间距 D.金属风管的严密性检验 E.风机盘管排水管坡度 【答案】AD 10.关于焊接操作要求的说法，正确的有()。 A.定位焊缝不得熔入正式焊缝 B.不得在焊接坡口内试验电…… C.盖面焊道不得锤击清除应力 D.焊机电流表未校验不得使用 E.焊接中断时应控制冷却速度 【答案】CDE 三、实务操作和案例分析题(共4题，每题20分) 案例一 【背景资料】 某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。 最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%;工程价款结算总额的3%作为质量保修金。 500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数，包括机组的供冷凉供热量和水阻力等。 排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接，见图1。监理单位在验收过程中发现，排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。 工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣，完成设计变更，增加费用80万元，暂列金额无其他使用。 【问题】 1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。 2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少台? 3.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项。应怎么纠正? 4.计算本工程质量保修金的金额。本工程进度价款的结算方式可以有哪几种方式? 【答案】 1.要求外省施工单位提前审核通过后方可参与投标不合理。 理由:《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2.风机盘管机组进场时进行节能复验，还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验，复验合格后再进行安装。复验应全部检验,涉及节能环保的项目应进行全部检验。 3.设置橡胶减震垫不合格。防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶诫振装置。 设置200mm普通帆布短管不合格。防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料，要设置不燃材料替换。 排烟风机总管上没有安装排烟防火阀不合格。排烟风机总管上应设置排烟防火阀。 排烟风机出口设置不锈钢钢丝网不合格，应拆除不锈钢钢丝网。 4.最终结算金额为3000-20=2980万元，质量保证金为2980*3%=89.4万元。 案例二 【背景资料】 某施工单位承包一新建风电项目第35kV升压站和35kV。架空线路。根据线路设计。架空线路需跨越铁路。升压站内设置一台35kV的油浸式变压器，施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁。未经铁路部门许可，占用铁路用地存放施工设备，受到铁路部门处罚停工处理，造成了工期延误。 设计交底后，项目部依据批准的施工组织设计和施工方案。逐级进行了交底，但在变压器。管母线安装时，发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上。导致管母线无法安装。经核实，是因变压器基础位置与站内道路冲突，土建设计师以对变压器基础进行了位置变更，但电气设计时未及时跟进电气图修改管母线仍按原设计图供货，经协调，管母线返厂加工处理，为保证合同工期，项目部组织人员连夜加班进行管母线安装，采用大型照明灯增配电焊机切割机等机器。期间因扰民被投诉项目部整改后完成施工，但造成了工期延误。 升压站安装完成后，进行了变压器交接实验，试验内容见表2。监理认为试验内容不全项目部补充了交接试验项目，通过验收。 【问题】 1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调。 2.在降低噪声和控制光污染方面，项目部应采取哪些措施? 3.变压器交接试验还应补充哪些项目? 4.造成本工程工期延误的原因有哪些? 【答案】 1.居民(村民)、公安、医疗、店里、其他单位等 2.噪声与振动控制(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准(1分)(2)尽量使用低噪音(1分)、低振动的机具(1分)，采取隔声与隔振措施(1分) 光污染控制(3分)(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。(2)大型照明灯应控制照射角度，防止强光外泄。 3.绝缘油试验、测量绕组连同套管的直流电阻、绕组连同套管交流耐压试验、(3分) 4.(1)未经铁路部门许可占用场地，受到铁路部门的处罚,停工处理(1分) (2)与电气设计师未及时协调，电气设计师未及时跟进图纸，造成无法安装(1分) (3)管每线返厂加工处理(1分)(4)对施工现场未进行合规绿色施工管理，光污染及声污染造成造成扰民，被投诉整改，导致工期延误(1分) 案例三 【背景资料】 某安装公司中标机电工程项目， 承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程。安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交成:依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员，材料、机械等，使工程按合同要求进行。 在工艺设备运输及吊装前，施工员向施r班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准、质量通病及预防办法等。 在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。 施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。 在工程竣工验收后，项目部进行了成本分析，数据收集如表3所示。 【问题】 1.工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求? 2. 图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压点安装方位有何要求? 3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接? 4.列式计算本工程的计划成本及项目总成本降低率。 【答案】 1.不合理;(1分)理由:任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记(2分)、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。(2分) 2.(1)气体管道压力表与温度取源部件位置不正确。 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成0~45°夹角的范围内。(1分) 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成O~45°夹角的范围内。(1分) 3.管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向，搭接在低处，其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°-45°处，并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上60°以内。 4.(1)质量保修金的金额为:(3000-100)×3%=87万;(1分)(2)结算方式:一般工程进度款的结算方式包括定期结算(1分)、分段结算(1分)、竣工后一次性结算(1分) 案例四 【背景资料】 业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。 安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底,在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整,重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。 【问题】 1.气体处理装置工程还有哪些分部工程? 2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核及审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员? 4压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试?有哪些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面? 4.压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试? 【答案】 1.还包括:钢结构工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程。 2.(1)应当由安装公司技术负责人审核签字，加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章; (2)由项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。 3.(1))压缩机零部件的清洗与装配、压缩机的润滑与加油(2)解体设备的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量。 4.单机试运行前完成的工作包括:润滑、液压、气动、冷却、加热和电气及操作控制等系统单独模拟调试合格;按生产工艺、操作程序和随机技术文件要求进行各动作单元、单机直至整机或成套生产线的工艺动作试验完成。