2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
一、单选题1.下列起重机中，属于桥架型起重机的是（ ）。A.塔式起重机B.半门式起重机C.流动式起重机D.半门座式起重机【答案】B【解析】桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。2.紧密型母线槽适合用在（ ）。A 高层建筑中垂直配电B 图书馆自阅览室配电C 潮湿的地下隧道输电D 高温治炼车间的配电【答案】A【解析】紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点，可用于树干式供电系统，在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气隙小，母线通过大电流时，产生较大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，可能产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差，在施工时容易受潮，造成相间绝缘电阻下降。3.与水准测量和三角高程测量相比，气压高程测量的特点是（ ）。A.测量精度较高B.测量方便C.测量设备复杂D.经济性差【答案】B【解析】气压高程测量特点：由于大气压力受气象变化的影响较大，因此气压高程测量比水准测量和三角高程测量的精度都低，主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视，使用方便、经济和迅速。4.下列气体中，既可作为气割助燃气体，又能作为焊接保护气体的是（ ）。A.O2B.H2C.N2D.C2H2【答案】A【解析】焊接气体分类 ：①气焊、切割用气体：助燃气体（O₂）；可燃气体：乙炔、丙烷、石油气、天然气等。 ②焊接保护用气体：二氧化碳（CO₂）、氩气（Ar）、氦气（He）、氮气（N₂）、氧气（O₂）和氢气（H₂）。5.下列设备中，不属于自动扶梯主传动系统的是（ ）。A.电动机B.张紧装置C.制动器D.减速装置【答案】B【解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统（包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等）、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。6.额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为（ ）。A.5%B.10%C.20%D.50%【答案】D【解析】电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ，抽查的数量为50%。7.下列空调系统管道中，需要进行真空试验的是（ ）。A.冷冻水管道B.冷却水管道C.制冷剂管道D.冷凝水管道【答案】C【解析】制冷剂管道系统安装完毕，外观检查合格后，应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。8.入侵报警系统中的被动型红外探测器（ ）。A.可对着灯光的方向安装B.不能安装在易振动物体上C.能对着空调出风口安装D.安装高度通常为 1.5-1.8m【答案】B【解析】被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免安装在有运动的物体上，不能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口，且不能安装在容易振动的物体上，宜安装在墙面或墙角，安装高度通常为2.2~2.7m。9.关于锅炉水压试验压力的说法错误的是（ ）。A.工作压力为 0.9MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.2MPaB.工作压力为 1.2MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.5MPaC.工作压力为 0.6MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.2MPaD.工作压力为 0.8MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.5MPa【答案】D【解析】锅炉水压试验锅炉受热面系统安装完成后，应进行整体水压试验，超压试验压力按制造厂规定执行，若无规定，试验压力应符合：（1）汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的 1.25 倍。（2）直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的 1.25 倍，且不小于省煤器进口联箱设计压力的 1.1 倍。（3）再热器试验压力应为进口联箱设计压力的 1.5 倍。10.下列计量器具，属于A类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材料试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】ABD 属于 B 类计量器具。11.可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是（ ）。A 具有锅炉安装资格的单位B 取得压力容器制造许可的单位C 具有压力管道安装资格的单位D 具备压力容器制造能力的单位【答案】B【解析】压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行，不单独进行许可。12.电力线路设施的保护范围不包括（ ）。A.避雷针B.接地装置C.绝缘子D.计量装置【答案】D【解析】电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。13.形状不规则的小面积金属表面防腐施工宜采用（ ）。A.刷涂法施工B.空气喷涂法施工C.滚涂法施工D.高压无气喷涂法施工【答案】A【解析】刷涂法是一种最简单的手工涂装方法。采用刷涂法施工的主要优点：漆膜渗透性强，可以深入到细孔、缝隙中；工具简单，投资少，操作容易，适应性强；对工件形状要求不严，节省涂料等。缺点：该施工方法劳动强度大，生产效率低，涂膜易产生刷痕，外观欠佳。因此，刷涂法常用于小面积涂装。14.在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是（ ）。A.低温环境B.酷暑环境C.雾天环境D.雨天环境【答案】A【解析】喷涂法施工环境条件要求：在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下，不宜进行室外喷涂施工。15.下图是变频器的一次系统，图中 1 是（ ）。A.整洗单元B.滤波单元C.逆变单元D.控制单元【答案】D【解析】变频器是一种改变交流电源频率的电器，主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。16.有热位移管道的导向支架需反向偏移安装，偏移量应是位移值的（ ）。A. 1/5B. 1/4C. 1/3D. 1/2【答案】D【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象；有热位移的管道，支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，设计文件无规定时，偏移量应为位移值的 1/2,绝热层不得妨碍其位移。17.下列计量器具中，属于 A 类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】A 类计量器具：一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、 一氧化碳报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪；列入国家强制检定目录的工作计量器具。 二、多选题21.高炉炉壳安装的方法可采用（ ）。A.上部正装下部倒装法B.正装法C.线外拼装整体滑移法D.倒装法E.上部倒装下部正装法【答案】BCDE【解析】高炉炉壳的安装可采用正装法、倒装法、上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工艺。22.施工项目成本分析一般包括（ ）。A.人工费分析B.材料费分析C.机械费分析D.措施费分析E.管理费分析【答案】ABE【解析】成本项目的分析1）人工费分析2）材料费分析3）机械使用费分析4）管理费分析23.下列工作职责中，属于项目施工总承包方的职责有（ ）。A.向分包人提供具备施工条件的施工场地B.向分包人进行设计图纸及施工技术交底C.向分包人提供各种施工机具和施工方案D.向分包人提供与分包工程相关技术培训E.协调分包人与其他施工人员的交叉配合【答案】AE【解析】项目施工总承包单位的工作（1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。（2）组织分包人参加图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施；为分包人提供施工所要求的场地和通道等。（4）负责施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交叉配合，确保分包人 按照经批准的施工组织设计进行施工。24.下列应急预案的内容中，属于专项应急预案的内容有（ ）。A.处置程序和措施B.应急预案体系C.应急指挥机构与职责D.应急预案管理E.应急组织机构与职责【答案】AC【解析】应急预案的主要内容：（1）综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。（2）专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。（3）现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。25.下列施工质量检验中属于过程检验的有（ ）。A.隐蔽工程检验B.材料检查验收C.工艺设备检验D.单位工程验收E.分部分项验收【答案】AE【解析】过程检验施工期间各方所进行的检验，包括质量控制点检验、隐蔽工程检验、关键过程检验、特殊过程检验、过程试验、检验批和分部分项验收等。BC 属于进货检验；D 属于最终检验。26.进口设备验收前首先应完成的工作有（ ）。A.调试检验合格B.办理报关和通关手续C.质量证明合格D.委托第三方检验机构E.设备商检合格【答案】BE【解析】进口设备：进口设备验收前，首先应办理报关和通关手续。经商检合格后，再按进口设备的规定，进行设备进场验收工作。27.发电机转子穿装前，必须完成的工序有（ ）。A.定子已找正B.轴瓦检查合格C.氢冷器已安装就位D.转子气密性试验合格E.定转子内部清洁无杂物并签证【答案】ABDE【解析】发电机转子安装技术要求（1）发电机转子穿装前进行单独气密性试验。重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况，消除泄漏后应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。（2）发电机转子穿装工作要求：①必须在完成机务（如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作）、电气与热工仪表的各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确定其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。②转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。转子穿装工作要求连续完成，用于转子穿装的专用工具由发电机制造厂提供，不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。28.关于交流照明配电系统要求的说法正确的是（ ）。A.最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 125%B.最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%C.正常照明的单相分支回路的电流不宜大于 16AD.连接建筑装饰组合灯具回路电流不宜大于 25AE.连接高强度气体放电灯回路电流不宜大于 40A【答案】BC【解析】交流照明配电系统要求：①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。②正常照明单相分支回路的电流不宜大于 16A，所接光源数或 LED 灯具数不宜超过 25 个；当连接建筑装饰性组合灯具时，回路电流不宜大于 20A，光源数不宜超过 60 个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 25A。③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。④主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面。⑤当 3 次谐波电流超过基波电流的 33%时，应按中性线电流选择线路截面，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054—2011 的规定。29.关于焊接试板材料与塔器现场组焊用材的说法正确的是（ ）。A.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准B.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准牌号C.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准厚度D.试板材料与塔器用材的存储地点必须相同E.试板材料与塔器用材热处理状态必须相同【答案】ABCE【解析】试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。30.根据《板带轧钢工艺设计规范》要求，中厚板生产应采用的有（ ）。A.板形控制工艺B.平面形状控制工艺C.控制轧制工艺D.轧后快速冷却工艺E.热机轧制工艺【答案】CDE【解析】《板带轧钢工艺设计规范》GB 50629—2010中厚板轧制应采用厚度控制、宽度控制工艺技术，宜采用板形控制和平面形状控制等工艺技术。 中厚板生产应采用控制轧制、热机轧制和轧后快速冷却工艺。
12-优路-教材精讲-黄老师03.第3章建筑机电工程施工技术02.第2章机电工程专业技术01.第1章机电工程常用材料与设备00-新教材解析00-导学02-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.baidu.com/s/1nUJ_1ppOWD-mWSAr_HsU6A 提取码:8u3fhttps://pan.baidu.com/s/1fXctFInbQevUqsRJ6-GwMg?pwd=i2qvhttps://pan.quark.cn/s/a78c570ae0c4https://pan.quark.cn/s/c0cc8c01423chttps://pan.baidu.com/s/1hiccZcN0pR2k3ckTvFA0BQ?pwd=lw9ghttps://pan.baidu.com/s/1fr5Dk_Gcc1o3gN0nkXzd2g?pwd=gkb5https://pan.quark.cn/s/f0a4fd69c622
2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的 用电资料，主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、 保安电力、用电规划等。16.下列由国家市场监督管理总局负责实施的是（)A.GC1B.GB1C.GA2D.GCD【答案】C【解析】GA1、GA2级压力管道的设计、安装许可由国家市场监督管理总局负责实施，其他级别的压力管道设计、安装许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施。 二、多选题17.关于塔器焊接试板说法正确的是()A.塔器焊后需热处理时，试件后进行热处理B.试板材料应与塔器用材具有相同标准准C.试板煌接后及时打上焊工钢印代号D.试板材料应与塔器用材具有相同厚度E.由施焊塔器的焊工，在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板【答案】B,C,D,E【解析】A选项错误，塔器焊后需热处理时，试件应随焊缝一起进行热处理。18.属于发电机穿转子穿装前的工作（)A.定子水压试验B.单独气密性试验C.转子水压试验D.励磁机安装E.氢冷器安装【答案】A,B,C【解析】发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正一定子就位、找正一定子及转子水压试验一发电机穿转子一氢冷器安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→ 对轮复找中心并连接一整体气密性试验等发电机转子穿装前进行单独气密性试验。19.施工机械选择的方法有()A.应用综合评分法B.界限使用判断法C.单位工程量成本比较法D.存储理论法E.等值成本法【答案】A,B,C,E【解析】施工机械选择的方法(1)应用综合评分法。综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择。(2)单位工程量成本比较法。根据机械设备所耗费用进行比较选择。(3)界限使用判断法。单位工程量成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单 位工程量成本相等时的使用时间，并根据该时间进行选择，则会更简单，也更可靠。(4)等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长，且涉及购置费用，则在选 择机械设备时往往涉及机械设备原值、资金时间价值等问题，这时可采用等值成本法 进行选择。等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。20.关干洁净手术室净化空调系统的说法，正确的有()A.机组的送风机按系统总风量和总阻力选择B.机组内表面应光滑和耐腐蚀并且易于清洁C.机组内的风机选用的风量应等于计算风量D.各级过滤器的阻力按初阻力的 3倍计算E.机组内静压保持 1kPa 时漏风率不大于 1%【答案】A,B,E【解析】净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性，机组内静压保持1kPa 时，漏风率不得大于1%。空气处理机组内表面应光滑、耐腐蚀和易于清洁。空气处理 机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择，风机选用风量应在系统计算风量上附加5%~10%;计算系统总阻力时，各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的 1.5~2.0倍计算。21.关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法，正确的有()A.碾压法B.换填法C.压重法D.强夯法E.桩基法【答案】A,B,D,E【解析】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。22.关于竣工档案组卷的说法，正确的有()A.文字材料卷厚度不宜超过 30mmB.施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行组者E.图纸卷厚度不宜超过 50mm【答案】B,D,E【解析】A选项错误，案卷不直过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不直超过50mm。C选项错误，竣工图应按单位工程分专业进行组卷。23.关于竣工结算原则说法正确是()。A.计日工费用应按发包人实际签证确认的数量计算B.暂估价材料以招标确定的中标价格取代暂估价C.索赔费用应依据承包方上报的金额计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算E.暂列金额如有差额由发包人补足【答案】A,D,E【解析】B选项有瑕疵，尽量不选。暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标的，以招标确定的中标价格取代暂估价;不属于依法必须招标的，应按合同约定的定价方式双方最终确认的价格取代暂估价。C选项错误，索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
2024年一级建造师【公路】共享课件【环球、优路、233】
JGS-公路-公开课-朱娟婷YL-全年学习规划-公路实务四科.pdfYL-公路-思维导图.pdfHJ-公路-22年补考真题.pdf24年一建执业资格考试大纲.pdf24年公路-新教材大纲解读-安慧.mp4https://pan.baidu.com/s/1BMfTNJJtVd2l5s73JM7aKg 提取码：dy5xhttps://pan.baidu.com/s/1YKUAGgLNXnHZ9IN-EcDgRw?pwd=raz3https://pan.baidu.com/s/1KYxBhynssHg54pYsC0tCpQ 提取码：uey1https://pan.baidu.com/s/1MY1m_GzUvv7zJg5AOMPn3w?pwd=ceu6https://pan.baidu.com/s/16nBeNduGPj1VCzQGOrG0pA 提取码：g1n0https://pan.baidu.com/s/1o6hFwhBezdM1te7knaXYsQ 提取码：d41h
2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9.工业炉窑烘炉时，编制的烘炉曲线内容不包括( )A.升温速度 B.恒温时间 C.烘炉期限 D.材料性能【答案】D【解析】P163，烘炉曲线包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。10.当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa，其试验压力为工作压力的( )。A.1.1倍 B.1.15倍 C.1.25倍 D.1.5倍【答案】D【解析】P169，供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa11.关于柔性导管敷设的说法，正确的是( )。A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9mB.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3mC.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体【答案】C【解析】P179，柔性导管敷设要求1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于1.2m2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头3)明配柔性导管固定点间距不应大于1m，管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体12.关于消声器、消声弯头制作安装的说法，正确的是( )A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网D.消声器安装时，必须设置独立的支、吊架固定牢固【答案】D【解析】P190，消声器、消声弯头：1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定2)消声器制作所选用的材料应符合设计的规定，如防火、防潮、防腐和卫生性能等要求，外壳应牢固、严密，填充的消声材料应按规定的密度均匀敷设3)矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并应顺气流方向进行搭接5)消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%A平面边长大于800mm时必须设置，错误。B顺气流方向搭接，错误。C保护层应采用不易锈蚀的材料，不得采用普通铁丝网，错误。13.建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括( )。A.电流强度测量 B.屏蔽性能要求 C.接头安装工艺 D.接地电阻要求【答案】A【解析】P208，信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准规定。14.曳引式电梯施工程序中，曳引机安装的紧前工序是( )。A.对重安装 B.导轨安装 C.轿厢安装 D.导靴安装【答案】B【解析】P215，电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序：设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。15.下列仓库中，能使用自动喷水灭火系统的是( )。A.聚乙烯储备仓库 B.锌粉储存库C.低亚硫酸钠仓库 D.碳化钙仓库【答案】A【解析】P227，储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。16.施工机械选择时，通过计算折旧费用进行比较的方法是( )。A.应用综合评分法 B.单位工程量成本比较法 C.界限使用判断法 D.等值成本法【答案】D【解析】P331，等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。17.项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。A.工程所在地的行政机构 B.特种设备安全监督机构C.工程所在地的公安机构 D.工程所在地的医疗机构【答案】B【解析】P328，机电工程项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调包括：工程所在地的基层行政机构;工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;其他。18.下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是( )。A.审查分包商进度计划 B.建立进度目标控制体系C.编制资金需求计划表 D.建立图纸变更审查制度【答案】A【解析】P334，技术措施：1)为实现计划进度目标，优化施工方案，分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性2)审查分包商提交的进度计划，使分包商能在满足总进度计划的状态下施工3)编制施工进度控制工作细则，指导项目部人员实施进度控制4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法，并结合计算机的应用，对机电工程进度实施动态控制。BD属于组织措施，C属于经济措施。19.下列压力管道施工资质中，可覆盖GC2压力管道安装的是( )。A.GA2 B.GB1 C.GB2 D.GCD【答案】D【解析】P462，GC1、GCD覆盖GC2。20.建筑工程质量验收划分时，子单位工程的划分是按( )。A.材料种类划分 B.施工特点划分 C.使用功能划分 D.设备类别划分【答案】C【解析】P479，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。二、多选题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)21.下列合金钢中，属于工程结构用的合金钢有( )。A.合金结构钢 B.合金弹簧钢 C.合金钢筋钢 D.高锰耐磨钢 E.压力容器用合金钢【答案】ACDE【解析】P2，工程和建筑结构用的合金钢，包括可焊接的高强度合金结构钢、合金钢筋钢、铁道用合金钢、地质石油钻探用合金钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。22.下列塔设备中，属于按单元操作分类的有( )。A.加压塔 B.解吸塔 C.填料塔 D.精馏塔E.反应塔【答案】BDE【解析】P25，塔设备按单元操作分为：精熘塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、干燥塔等。A属于按操作压力分类。 C属于按内件结构分类。23.三角高程测量精度的影响因素有( )。A.距离误差 B.大气垂直折光误差 C.垂直角误差 D.仪器及视标高误差 E.环境温度差【答案】ABCD【解析】P33，测量精度的影响因素：距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。24.起重机的起升高度计算时，计算式中的高度参数有( )。A.基础高度 B.设备高度 C.吊机高度 D.吊索具高度 E.地脚螺栓高度【答案】ABDE【解析】P41，高度参数包括：设备高度、索具高度、基础高度、地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地脚螺栓高度。25.焊接时，可用作焊接保护气体的有( )。A.丙烷 B.氧气 C.乙炔 D.氩气 E.二氧化碳【答案】BDE【解析】P53，焊接用气体分类1)保护气体：二氧化碳、氦气、氩气、氮气、氧气和氢气﹑2)切割用气体(包括助燃气体)：氧气;可燃气体：乙炔、丙烷、液化石油气、天然气26.国际机电工程项目合同风险中，属于环境风险的有( )。A.财经风险 B.技术风险C.法律风险 D.营运风险E.收益风险【答案】ACE【解析】P267，环境风险防范：不可抗力风险防范、市场和收益风险防范、政治风险防范、财经风险防范、法律风险防范。 BD属于自身风险防范。27.下列设备监造时的监督点中，属于文件见证点的有( )。A.检验记录 B.规范标准 C.技术协议 D.合格证明E.试验报告【答案】ADE【解析】P284，文件见证点设置时制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书等技术文件。28.需要编制专项工程施工组织设计的分部工程施工特点有( )。A.技术难度大 B.工艺较复杂 C.施工工期紧 D.采用新工艺 E.质量要求高【答案】ABDE【解析】P291，如施工技术难度大、工艺复杂、质量要求高、采用新工艺或新产品应用的分部(分项)工程或专项工程都需要编制详细的施工技术与组织方案，因此专项工程施工组织设计也称为施工方案。29.下列工程费用中，属于变动成本的有( )。A.机械使用费 B.工程措施费 C.安全措施费 D.工具使用费 E.检验试验费【答案】BCE【解析】P351-352，A机械使用费其中部分属于变动成本，部分属于固定成本，A错。措施费是水、电、风、汽等费用以及现场发生的其他费用，多数与工程量发生联系，属于变动成本，BC正确。工具用具使用费中，行政使用的家具费属固定成本，D错。检验试验费、外单位管理费等与工程量增减有直接关系，则属于变动成本范围，E正确。30.关于工程竣工结算编制的说法，正确的有( )。A.签证费用以双方已确认金额计算 B.经确认的工程计量直接进入结算C.以招标确定的中标价取代暂估价 D.计日工按承包人实际确认的数量E.暂列金差额由合同双方共同承担【答案】ABC【解析】P369，计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合单价计算，D错。暂列金额应减去合同价款调整金额、索赔和现场签证计算，如有余额归发包人，如有差额由发包人补足，E错。三、实务操作与案例分析(共5题，1-3题每题20分，4-5题每题30分。请根据背景资料，按要求作答。(一)【背景资料】安装公司承包一商业综合办公楼机电工程，承包内容包括通风空调工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购计划，对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订设备采购合同后，对设备进行催交、检验，保证了工程进度和施工质量。安装工程在给排水和通风空调的检查中，对存在的问题进行了整改：(1)建筑给排水工程中，给水管道直接紧贴建筑物预留孔的上部穿越抗震缝;(2)通风空调工程的水泵设计为整体安装，安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰，横向水平偏差为0.2‰;水泵与电机采用联轴器连接，联轴器两轴心的轴向倾斜为0.2‰，径向位移为0.1mm。商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统，其灭火系统构成如图1所示。在系统调试合格后，安装公司对系统设备、阀门等设置了标识，便于运维人员的管理操作。竣工验收时，提交了工程质量保修书及其他文件。(图1暂缺)【问题】1.设备采购中，应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成?2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?3.水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?4.图1中①、②、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?【参考答案】1.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。(3分)(2)设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。(2分)2.给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。(6分)3. (1)泵体纵向水平偏差0.2‰不符合规范要求;规范要求:泵体纵向水平偏差不应大于0.1‰。(2)联轴器径向位移0.1mm不符合规范要求;规范要求:泵轴径向位移不应大于0.05mm。 (4分)4.①单向阀、②安全阀、③选择阀。(3分)保修期限为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。(2分)(二)【背景资料】某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目，其中新氢压缩机2台，为对置式活塞机组，散件到货，现场清洗组装。机组安装采用联合基础，压缩机曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式，减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。在设备安装前，安装队查验了压缩机机组的基础，主要检查项目：基础的坐标位置，不同平面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸，预埋活动地脚螺栓锚板的标高，预留地脚螺栓孔的中心线位置。质量工程师检查时，发现有重要项目未查，要求安装队补充完善。压缩机曲轴箱找平找正后，安装厚壁滑动轴瓦，用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清洗干净的曲轴轴颈涂上红丹，就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦，在未拧紧螺栓时，检查上下轴瓦接合面。曲轴箱固定后，以曲轴箱为基准，安装盘车器、减速箱、电动机等，设备找正固定后，开始配管工作。安装工程师就设备配管进行了专项技术交底，强调了法兰密封面检查、无应力配管的监测方法。在定期的安全培训中，安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图2)，要施工人员对照识别。【问题】1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?2.检查轴瓦内孔与轴颈时，哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么?3.法兰安装时的密封面不得有哪些缺陷?设备与管道法兰连接时应检验法兰的哪两个参数?应用什么测量工具在何处监测机组的位移情况?4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?【参考答案】1. 安装队还需补充检查：凸台上平面凹穴尺寸，平面的水平度，基础立面的铅垂度，预留地脚螺栓孔的深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的位置。(5分)(设备基础混凝土强度的验收、设备基础外观质量检查验收、设备基础常见质量通病)2.(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定;(3分)(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面;(1分)(3)接合面的合格标准：用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。(1分)3. 法兰安装时的密封面划痕、斑点等缺陷;(2分)设备与管道法兰连接时应检验法兰的平行度、同轴(心)度;(2分)应用百分表在联轴节处监测机组的位移情况。(1分)4. A处: 瓦材堆放不安全(易坠落)，造成高处坠落，物体打击。(1分)B处: 作业现场人员穿裙子、高跟鞋;人员立于倒行的车辆正后方指挥倒车(容易被车辆撞夹到)(2分)C处: 吊装作业现场无人监护、吊装作业后吊钩未升高、吊钩防脱落卡损坏(1分)D处: 其他人员在起吊作业面下穿行、搬运长梯应由两人分两端抬运(1分)(三)【背景资料】安装公司中标某工业房机电安装工程，合同内客包含电气工程、管道工程、通风空调工程、设备安装及配售发电工程等所有机电安装，合同还约定了其相应的系统性能考核。安装公司进场后，编制专项工程的各种可行性施工方案，根据方案的一次性投资总额、产值贡献率、对工程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较，按最优的方式确定了施工方案。某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa：在常温试压时，试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时，设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。安装公司在发电机转子进行单独气密性试验时，检查转子的重点部位无泄露，并会同有关人员进行最后清扫，查无杂物。确认了转子机务、电气仪表安装已经完成，将转子吊装到位，用专用工具穿装。监理工程师发现后制止，认为有工序未完不能穿装。安装公司整改后穿装工作完成。安装公司按试运行方案，联合试运行合格后，向建设单位递交了工程交接证书，要求建设单位接收。建设单位认为该工程没有生产正式产品，未达到移交条件为由，拒绝接收。【问题】1.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?2.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。3.应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?4.工程质量接受意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?【参考答案】1.还应考虑各方案的资金时间价值、对环境影响的程度、综合性价比。(6分)2.(1)A压力表应设置在管网系统的最不利点。(2分)(2)B排气阀设置在管网系统最高点。(2分)(3)试验压力为3×6.5=19.5MPa。(2分)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)PT=1.5P[σ]T/[σ]tPT——试验压力(表压)MPaP——设计压力(表压)MPa[σ]T——试验温度下，管材的许用应力 (MPa);[σ]t——设计温度下，管材的许用应力(MPa)当试验温度下管材的许用应力与设计温度下管材的许用应力之比大于6.5 时，应取6.5。3.(1)重点检查滑环下导电螺钉、中心孔堵板的密封情况，消除泄露后应再经漏气量试验。(2分)(2)转子安装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行(2分)4.(1)“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容和试车情况阐明接收意见(3)(2)建设单位拒绝接收合理;(1分)理由：工程进行试车没有生产正式产品，合同施工任务未全部完成，不具备工程移交条件。【P426】工程进行投料试车产出合格产品，并经过合同规定的性能考核期后，由总承包单位和建设单位签订《工程交接证书》，作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的全部完成，工程正式移交建设单位。 (四)【案例背景】某安装公司承包一商务楼(地上20层，地下2层，地上1~5层为商场)的变配电安装工程。工程主要设备：三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业主采购，已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因1~5层的商场要提前开业，变配电工程需配合送电。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图纸及施工总进度计划，编制了变配电工程的施工方案、施工进度计划(见图4-1)，报建设单位审批时被否定，要求优化进度计划，缩短工期，并承诺赶工费由建设单位承担。项目部依据公司及项目所在地的资源情况，优化施工资源配置，列出进度计划可压缩时间及费用增加表(见表4)。项目部施工准备充分，落实资源配置，依据施工方案要求向作业人员进行技术交底，明确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序，明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变压器施工中的某工序示意图(见图4-2)。变配电工程完工后，供电部门检查合格送电，经过验电、校相无误。分别合高、低压开关，空载运行24h，无异常，办理验收手续，交建设单位使用;同时整理技术资料，准备在商务楼竣工验收时归档。【问题】1.项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?4.图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?5.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包含哪些内容?【参考答案】1.(1)工期为90天。(2分)(2)可压缩工期24天。(2分)(3)压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。(2分)2.(1)劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力资源供应环境。(3分)(2)根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。(3分)3.(1)技术准备，现场准备，资金准备。(3分)(2)应落实劳动力、物资资源配置。(2分)4.(1)变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。(2分)(2)高压绕组连同套管的绝缘电阻采用2500V兆欧表(1分)，如果测低压绕组用500V的兆欧表(1分)(3)工序之间的逻辑关系有顺序、平行、交叉。(3分)5.(1)变配电装置空载运行时间满足要求。(2分)(2)技术资料包括：施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单。(4分) (五)【案例背景】某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容：干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t，跨距16.5m)。干熄焦的动力驱动设备：电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t，提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方，提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶，通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统，同时配套发电机组及辅助系统，利用锅炉产生的高温高压蒸汽发电，高温高压自然循环锅炉参数见表5。安装公司项目部进场后，进行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料，对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别，由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工程专项施工方案。提升机框架主梁上平标高为+60.00m，为提高施工效率、保证施工安全，在提升框架施工前，需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建筑起重机械安全监督管理规定》要求，在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构，框架中部设有水平支撑及前刀撑：钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。冷焦排出装置重量8.98t，安装于干熄炉底部。由于场地原因，冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方，无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具，完成了冷焦排出装置的水平运输工作。【问题】1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。2.项目部在建筑塔吊安装前，办理安装告知的做法是否正确?说明理由。3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?4.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?5.计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时，对设置的压力表有哪些要求?【参考答案】1.电动双梁起重机和提升机安装需要编制专项施工方案并进行专家论证。(2分)理由：起重量300kN(30t)及以上的起重机安装和拆卸工程属于超危大工程，需要编制专项施工方案并进行专家论证。(4分)2.不正确，起重机最大起重量25t，起升高度超过60m。属于特种设备，安装前应书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，而项目部向建设主管部门办理了施工告知不正确。(6分)3.(1)抗滑移系数试验。(3分)(2)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。(3分)4.①将设备吊装至拖排滚杠上(1.5分)②手拉葫芦挂钩固定在建筑物上(1.5分)③将葫芦钢丝绳挂钩挂在设备上(1.5分)④通过手拉拉链配合枕木撬动至指定安装位置。(1.5分)【解析】本题考察利用已有建筑物吊装，课本例题原图5.(1)11.28Mpa×1.25=14.1MPa(2分)(2)试验用压力表已经校验合格并在检验周期内(1分)，其精度不得低于1.6级(1分)，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~3倍(1分)，压力表不得少于两只。(1分)
2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（2天考3科）
1.黄土类，用铁锹能铲动的土属于( )土。A.IB.ⅡC.ⅢD.IV【答案】A【解析】2.垂直于坝轴线方向的缝称为（）。A.纵缝 B.错缝 C.斜缝 D.横缝【答案】D【解析】重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性，坝轴线一般为直线，并有垂直于坝轴线方向的横缝，将坝体分成若干段，横剖面基本上呈三角形。3.固结灌浆施工程序依次是（）。A.钻孔一压水试验一灌浆一封孔一质量检查B.钻孔一灌浆→压水试验一封孔一质量检查C.钻孔一灌浆一压水试验一质量检查一封孔D.钻孔一压水试验→灌浆一质量检查→封孔【答案】A【解析】固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆(分序施工)、封孔和质量检查等。4.在坠落高度基准面以上10m处的施工作业属于（）。A.一 B.二 C.三 D.特【答案】B【解析】高处作业的级别：高度在2~5m时，称为一级高处作业。高度在5-15m时，称为二级高处作业。高度在15~30m时，称为三级高处作业。高度在30m以上时，称为特级高处作业。5.坝高75m属于（）坝。A.高 B.特高 C.中 D.低【答案】A【解析】高度在30m以下的为低坝;高度在30(含30m)~70m(含70m)的为中坝;高度超过70m的为高坝。6.重力坝的荷载不包括（）。A.自重 B.静力荷载 C.扬压力 D.离心力【答案】D【解析】重力坝承受的荷载与作用主要有：①自重(包括固定设备重量);②静水压力;③扬压力;④动水压力;⑤波浪压力;⑥泥沙压力;⑦冰压力;③土压力;@温度作用;@风作用;(11)地震作用等。7.《水土保持法》规定，禁止在（）度以上陡坡地开垦种植农作物。A.15 B.20 C.25 D.30【答案】C【解析】禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。【考察考点】2F331031修建工程设施的水士保持预防规定8.根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总【2014】429号文)，其他直接费包活（）。A.人工费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.现场管理费E.安全生产措施费【答案】B.CE【解析】其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。9.水利工程责任单位负责人包括（）A.法定代表人B.项目负责人C.直接责任人D.间接责任人E.领导责任人【答案】C.E【解析】责任人包括直接责任人和领导责任人。10.建设项目管理”三项制度”（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.建设监理制D.合同管理制E.施工承包【答案】A.B，C【解析】水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称”三项“制度。11.下列水泵类型中，属于叶片泵的是（）A.离心泵B.轴流泵C.混流泵D.潜水泵E.容积泵【答案】A.B.C【解析】泵的种类很多，按其作用原理可分为叶片泵、容积泵和其他类型泵三大类。叶片泵也称动力泵，这种泵是连续地给液体施加能量，如离心泵、混流泵、轴流泵等。12.案例一材料暂缺【答案】【解析】1.C25F50W4含义C25表示混凝土强度等级的指标，25表示混凝土强度是25MPasfcu，k<30MPa。F50表示混凝土抗冻性的指标，50表示混凝抗冻性试验能经受100次的冻融循环。W4表示混凝土抗渗性的指标，4表示混凝抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现水时的最大水压力为0.4MPa。2.碾压机具的重量、含水量、碾压遍数、铺土厚度、振动频率及行走速率。(碾重、铺层厚和碾压遍数)3.加粉煤灰的性能：改善工作性能、节省水泥、提高强度、降低水化热、提高耐久性4.先防浪墙再施工道路13.案例二材料暂缺【答案】【解析】1.ABC证企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员2.内容：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、设计计算书及相关图纸等。3.基坑挖8m深，需专家论证14.案例三材料暂缺【答案】【解析】1.建筑工程单价分析表：2.圆环与斜杠：禁止标志、正三角形、警告标志、圆形：指令标志方形：提示标志3.合同的招标图纸成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。合同文件还包括发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸4.快报的形式(电话、手机短信、微信、电子邮件)15.案例四材料暂缺【答案】【解析】1.不退投标保证金的情形：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的，招标人可不予退还投标保证金。2.退投标保证金没有退利息。投标联合体由牵头人递交3.承包人不能要围堰的补勘费用。因为围堰属于临时性建筑物，为临时工程进行补充地质勘探的费用，承包人承担相关费用。4.收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
2023二级建造师《建筑实务》真题答案解析（1天考3科）
1.混凝土结构的环境类别Ⅱ是指（）。A.一般环境B.海洋氯化物环境C.冻融环境D.化学腐体环境【答案】C【解析】2.HRB400E钢筋的屈服强度标准值不于（）A.300MPaB.400MPaC.420MPaD.500MPa【答案】B【解析】3.关于矿渣水泥的特性，正确的是（）A.抗冻性好B.干缩性小C.抗渗性差D.早期强庭局【答案】C【解析】4.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用（）。A.外控法B.内控法C.距离交汇法D.直角坐标法【答案】B【解析】建筑物主轴线的竖向投测，主要有外控法和内控法两类。多层建筑可采用外控法或内控法，高层建筑一般采用内控法。5.吊顶吊杆长度大于( )m时，应设置反支撑A.1.0B.1.2C.1.3D.1.5【答案】D【解析】吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm;主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆长度大于.1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。6.下列对冬期施工土方回填的要求，正确的是（）A.预留沉陷量应比常温时减少B.大面积回填土严禁含有冻土块C.铺土厚度应比常温施工时减少10%~15%D.铺填时有冻土块应分散开【答案】D【解析】土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。选项AC错误对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方，可采用含有冻土块的土回填，但冻土块的粒径不得大于150mm，其含量不得超过30%。选项B错误铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实。选项D正确7.人员密集场所的建筑外墙外保温材料的燃烧性能应为（）A.A级B.不低FB1级C.不低于B2级D.不低于B3级【答案】A【解析】设置为人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。8.填充墙砌体顶部与承重主体结构之间的空隙部分应在墙体砌筑（）浇筑。A.当天B.3天C.7天D.14天【答案】D【解析】填充墙体筑，应在承重主体结构检验批验收合格后进行，填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行筑。9.防水砂浆适用于（）的工程。A.有剧烈振动B.结构刚度大C.处于侵蚀性介质D.环境温度高于100℃【答案】B【解析】防水砂浆具有操作简便，造价便宜，易于修补等特点，仅适用于结构刚度大、建筑物变形小、基础理深小、抗渗要求不高的工程，不适用于有剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于100C的工程。10.砌体墙砌筑顺序正确的是()。A.先砌墙后浇混凝土B.先浇筑构造柱后砌墙C.边砌墙边浇构造柱D.先浇梁后砌墙【答案】A【解析】砌体与构造柱的连接处以及体抗震墙与框架柱的连接处均应采用先墙后浇柱的施工顺序。11.建筑结构体系承受承受竖向荷载和侧向荷载，并将其传递的是()。A.地基B.楼面C.地面D.屋面【答案】A【解析】结构体系承受竖向荷载和侧向荷载，并将这些荷载安全地传至地基。12.下列民用建筑关于防护栏高度说法正确的是()。A.临空高度10米天并栏杆高度1.0米B.临空高度25米阳台栏杆高度1.05米C.医院临开敞场中庭栏杆高度1.15米D.上人屋面临开敞中庭栏杆高度1.2米【答案】D【解析】阳台、外廊、室内廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载;临空高度在24m以下时，栏高度不应低于1.05m，临空高度在24m及以上时栏杆高度不应低于1.10m;上人屋面和交通、商业旅馆、学校、医院等建筑临开中庭的栏杆高度不应低于1.2m。13.关于建筑结构体系保温层说法正确的是()。A.间歇空调的房间采用外保温B.连续空调的房间采用内保温C.旧房改造外保温效果最好D.无【答案】C【解析】围护结构外保温相对其他类型保温做法的特点外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏，提高结构的耐久性，可减少防水层的破坏;对结构及房屋的热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;使热桥处的热损失减少，防止热桥内表面局部结露。内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥，保温材料有可能在冬季受潮;中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。14.具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品可不再复验()。A.玻璃遮阳系数B.传热系数和气密性能C.玻璃可光透射比D.中空玻璃密封性能【答案】B【解析】具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品，验收时应对照标识证书和计算报告，核对相关的材料、附件、节点构造，复验玻璃的节能性能指标(即可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃的密封性能)，可不再进行产品的传热系数和气密性能复验。15.使用玻璃肋支撑结构形式的点支撑玻璃幕墙，其玻璃肋应使用()玻璃。A.钢化B.钢化中空C.夹层则义D.钢化夹层【答案】D【解析】采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋必须采用钢化夹层玻璃。16.下列关于建筑钢材说法正确的是()。A.强屈比越大越经济B.抗拉强度是结构设计中钢材强度的取值依据C.温度越高，冲击性能越差D.伸长率越大，塑性越大【答案】D【解析】强屈比越大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大，安全性越高;但强屈比太大，钢材强度利用率偏低浪费材料。选项A错误建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。选项B错误钢的冲击性能受温度的影响较大，冲击性能随温度的下降而减小;当降到一定温度范围时，冲击值急剧下降，从而使钢材出现脆性断裂，这种性质称为钢的冷脆性，这时的温度称为脆性临界温度。脆性临界温度的数值越低，钢材的低温冲击性能越好。选项C错误钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率起大，说明钢材的塑性越大。选项D正确。17.采用中心岛式挖土的优点是()。A.减少围护结构变形B.对支护结构受力有利C.挖土和运土速度快D.支护受荷时间短【答案】C【解析】中心岛式挖土，宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边榆(框)架式;中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖。此方法可利用中间的土墩作为支点搭设栈桥，挖土机可利用栈桥下到基坑挖土，运土的车辆亦可利用栈桥进入基坑运土，具有挖土和运土速度快的优点。但由于首先挖去基坑四周的土，支护结构受荷时间长，在软黏土中时间效应显著，有可能增大支护结构的变形量，对于支护结构受力不利，应在设计时充分考虑不利工况。18.连续梁板上部钢筋和下部钢筋接头位置宜分别设置在()范围。A路中1/3路度，梁话1/3路度B.跨中1/3跨度，跨中1/3跨度C.梁端1/3跨度，梁端1/3跨度D.梁端1/3跨度，跨中1/3跨度【答案】A【解析】连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。19.下列需要水下浇筑混凝土的灌注桩是()。A人工挖抗注桩B.干作业法钻孔灌注桩C.泥浆护壁法灌注桩D.沉管灌注桩【答案】C【解析】泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程：场地平整→桩位放线一开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→水下浇筑混凝土→成桩。20.下对板材隔墙的工艺流程顺序是()。①安装隔墙板;②安装定位板;③安装固定卡;④板缝处理A.③②①④B.②③①④C.②①③④D.①②③④【答案】B【解析】板材隔墙工艺流程：结构墙面、地面、顶棚清理找平→按安装排板图放线一细石混凝土墙垫(有防水要求)→配板→配置胶结材料→安装定位板→安装固定卡→安装门窗框→安装隔墙板→机电配合安装、板缝处理。多选题，下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。21.下列荷载属于垂直荷载的有()。A.风荷载B.水平地震作用C.结构自重D.雪荷载E.楼面活荷载【答案】CD【解析】垂直荷载：如结构自重，雪荷载等22.结构混凝土强度等级选用应满足工程结构的（）需求。A.高度B.承载力C.刚度D.而耐久性E.经济性【答案】BCD【解析】结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年限为50年的混凝土结构，结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定。对设计工作年限大于50年的混凝土结构，结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提高。23.钢筋代换时，应符合设计规定的（）要求。A.构件承载能力B.施工方法C.配筋构造D.耐久性能E.正常使用【答案】ACDE【解析】当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时，应符合设计规定的构件承载能力、正常使用、配筋构造及耐久性能要求，并应取得设计更文件。24.混凝土立方体抗压强度试件的标准养护条件和要求有（）A.温度20±2℃B.湿度18±2%C.相对湿度为90%以上D.28d龄期E.相对湿度为95%以上【答案】ADE【解析】按国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019，制作边长为150mm的立方体试件在标准条件(温度20±2C，相对湿度95%以上)下，养护到28d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度25.多层抗震砌体结构设置的钢筋混凝土构造柱施工应（）A.先绑扎钢筋B.先砌砖墙C.后绑扎钢筋D.后切砖墙E.最后浇筑混凝土【答案】A.D.E【解析】设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。26.屋面卷材防水层施工顺序和方向应符合（）A.由屋面最低标高向上铺贴B.天沟铺贴接接维应顺水方向C.卷材宜垂直屋脊铺贴D.上下层卷材不得相互垂直铺贴E.先进行细部构造处理【答案】A.BDE【解析】卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定：1)卷材防水层施工时应先进行细部构造处理，然后由屋顶最低标高向上铺贴;2)檐沟、天沟卷材施工时，宜顶檐沟天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向;3)卷材宜平行屋脊铺贴上下层卷材不得相互垂直铺贴27.工程“竣工图章”的基本内容包括有（）A.施工单位B.“竣工图“字样C.项目经理D.编制人E.建设单位【答案】ABD【解析】竣工图章的基本内容应包括：“竣工图“字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师。28.混凝土结构实体检验包括有（）A.砂浆强度B.混凝土强度C.钢筋保护层厚度D.结构位置与尺寸偏差E.合同约定项目【答案】BCDE【解析】对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验，结构实体检验包括：混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。29.钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用（）接头A.塞焊B.槽焊C.电渣焊D.搭接焊E.气电立焊【答案】ABCE【解析】钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。30.下列建筑中，属于公共建筑的有（）。A.宾馆B.医院C.宿舍D.厂房E.车站【答案】ABE【解析】公共建筑是供人们进行各种公共活动的建筑，如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。案例分析，根据所给材料回答问题。31.某群体工程由甲乙丙三个独立的单体建筑组成，预制装配式混凝土结构。每个单体均有四个施工过程：基础、主体结构、二次结构、装饰装修。每个单体作为一个施工段，四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。三个单体各施工过程流水节拍如表1。总工期最短的流水施工进度计划如图1-1。表1三个单体各施工过程流水节拍表政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部第7号令)执行情况：施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作，建设单位按照合同采用一批钢材时，要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下，从其货场对该批钢材取样送检，检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。总承包项目部预制剪力墙板施工记录中留存有包含施工放线。墙板起吊、安装就位、临时支撑、连接灌浆等施工工序的图像资料，详见图1-2~图1-6。资料显示，墙板安装就位后，通过可调临时支撑和垫片调整墙板安装偏差满足规范要求。问题：1、补充表1中A~E处的流水节拍?(如A-2)甲栋、乙栋、丙栋的施工工期各是多少?2、指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处，并写出正确理由。3、分别写出预制剪力墙板施工记录图1-2～图1-6代表的施工工序。(如图1-2墙板起吊)写出五张图片的施工顺序。(如2-3-4-5-6)4、装配式混凝土结构预制构件还有哪些?墙板就位后测量的偏差项目都有哪些?【解析】1、补充流水节拍：A-2，B-5，C-2，D-3，E-4;甲栋施工工期：13个月乙栋施工工期：15个月丙栋施工工期：15个月2、不妥之处1：施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作不妥;正确做法：检测机构不得与检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。不妥之处2：要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下，从其货场对该批钢材取样送检不妥。正确做法：应在建设单位或者工程监理单位监督下由总承包取样人员进行现场取样，应从施工现场对该批钢材取样送检。3、1-2墙板起吊，1-3施工放线，1-4临时支撑，1-5连接灌浆，1-6安装就位施工顺序：3-2-6-4-54、预制构件还有：预制柱、预制梁、预制叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制空调板等。墙板就位后测量的偏差项目有水平位置、倾斜度、高度等。32.某新建高层住宅项目，地下1层地上20层，建筑面积18000m2，施工承建总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化，材料码放整齐化等六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等”五牌一图"。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案，内容包括了用电组织设计资料，电气设备试、检验凭单和调试记录，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题：土建工程师编制临时用电组织设计;总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带;开关箱内装配总漏电保护器，由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后，监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员)，项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。项目部按照《建筑施工安全检查标准》JGJ592011对现场悬挑式脚手架、起重吊装等评定项目进行检验评定，分项检查评分表无零分项，汇总表得分78分。起重吊装项目检验包括了施工方案、起重机械等保证项目和高处作业等一般项目。简答题：1、现场文明施工管理”六化”中安全设施、生活设施、职工行为、工作生活的基本要求是什么?"五牌一图"的内容还有哪些?2、改正临时用电管理中的错误做法，临时用电安全技术档案的内容还有哪些?3、脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些?4、本次安全检查评定的等级是什么?分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些?【解析】1、(1)安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。(2)五牌一图还有：消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌。2、(1)正确做法一：临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。正确做法二：总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处。正确做法三：总配电箱(配电柜)中应加装总漏电保护器。正确做法四：使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。(2)临时用电安全技术档案的内容还有：修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;定期检(复)查表;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。3、(1)脚手架的验收成包括下列内容：①材料与构配件质量，②搭设场地、支承结构件的固定;③架体搭设质量;④专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。(2)总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有：总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。4、(1)安全检查评定的等级为合格。(2)保证项目：钢丝绳与地锚;索具;作业环境;作业人员。一般项目：起重吊装;构件码放;警戒监护。33.某国有资金投资的项目，采用工程量清单公开招标规定了最高限价，要求工程量清单的项目编码等内容必须与招标人提供的内容保持一致。合同工期190天。招标人使用《建设工程施工合同(示范文本)》时，对认为不适用本项目的通用条款进行了删减。竣工结算约定：风险费用包含在综合单价中，全部风险由施工单位承担。工程量按实结算，但竣工结算款总额不得高于招标最高限价。招标人A共八家单位参加了投标。投标人A针对2万m2的模板工程。提出了两种可行方案。依据价值工程(V=F/C)进行比选。方案一的成本为146万元。功能系数为0.54。方案二的成本为139万元，功能系数为0.46。投标人F在投标报价中降低了部分清单项目的综合单价和措施项目费中的二次搬运费，将招标清单中材料暂估价下调3%。工程在安装调试阶段，由于雷电发生火灾，火灾结束后48小时内，施工单位向项目监理单位通报了火灾损失情况：工程本体损失110万元，总价值210万的待安装设备报废;施工单位烧伤人员医疗费及补偿费60万元;租赁施工设备损坏赔偿费25万元。其他单位停放在现场价值16万元的汽车被烧毁。另外工程因火灾停工5天，造成施工单位施工机械闲置损失费2万元;事故现场保卫人员费用支出2万元。工程清理、修复费用约200万元。监理单位审核后报了建设单位。问题：1、指出招标人在招投标过程中的不妥之处。分别说明理由。2、根据价值工程列式计算投标人A应采用的模板方案(保留两位小数)3、指出投标人F的做法不妥之处，说明理由。投标人填报的工程量清单中的哪些内容需要与招标文件保持一致?4、分别写出建设单位和施工单位应承担的火灾损失费用。(不考虑保险因素)【解析】问题1：不妥之处一：招标人使用《建设工程施工合同(示范文本)》时，对认为不适用本项目的通用条款进行了删减。理由：应避免直接修改通用合同条款，招标工作完成后合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求。不妥之处二：竣工结算约定：风险费用包含在综合单价中，全部风险由施工单位承担。理由：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围的风险费用，全部风险由施工单位承担不妥。不妥之处三：工程量按实结算，但竣工结算款总额不得高于招标最高限价。理由：投标报价不得高于招标最高限价，竣工结算款是以最终实际完成的工程量进行结算，包含双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，没有规定不得高于招标最高限价。问题2：方案一的成本系数C1=146÷(146+139)=0.51方案二的成本系数C2=139÷(146+139)=0.49方案一的价值系数V1=0.54÷0.51=1.06方案二的价值系数V2=0.46÷0.49=0.94方案一的价值系数大于方案二的价值系数，应采用方案一的模板方案。问题3：投标人F将招标清单中材料暂估价下调3%不妥;理由：材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价，不得下调。投标人填报的工程量清单中与招标文件保持一致的内容有：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价必须与招标人提供的一致。问题4：建设单位承担的火灾损失费用有：工程本体损失110万元，总价值210万的待安装设备报废费用;其他单位停放在现场价值16万元的汽车被烧毁，事故现场保卫人员费用支出2万元，工程清理、修复费用约200万元。施工单位承担的火灾损失费用有：施工单位烧伤人员医疗费及补偿费60万元，租赁施工设备损坏赔偿费25万元，施工单位施工机械闲置损失费2万元。34.某新建办公楼地下医地上1层，建筑面积24000m，钢筋混凝士框架剪力墙结构。地上结构混凝土强度等级：柱墙1-7层.C40，8-16层C35，梁、板1-16层C30项目部编制了楼板工程专项施工方案，内容包括：模板板面选用胶合板，支架选用盘扣式支撑架，模板及支架设计内容有选型及构造设计，荷载及其效应计算等。混凝土工程专项施工方案规定：1-7层柱、节点处，高、低等级混凝土浇筑时，采取混凝士分隔浇筑措施，以保证施工符合设计要求。8-16层柱、梁节点处，采用梁、板混凝土强度等级C30进行浇筑，报监理单位同意后实施。屋面工程设计中，规定了找坡设计排水要求，确定了找坡层采用轻骨料混凝土;明确了找平层，隔离层选用的材料，项目部根据项目部工程较复杂的特点，按照材料种类要素将主体结构分部工程划分为混凝士结构和砌体结构子分部工程，遵照分部工程质量验收合格的规定内容，如有关安全、节能、环境保护和主要使用功能能的抽查结果符合相关规定等，对主体结构分部工程进行了验收。问题：1.模板的种类除胶合板外还有哪些?补充模板及支架设计主要内容。2.写出1-7层柱、梁节点应采取的混凝土分隔，浇筑措施。8-16层柱、梁节点混凝土浇筑方案，经监理单位同意是否妥当?为什么?3.写出表3-1中ABC的坡度要求，分别写出屋面找坡层，隔离层可选用的材料。4.将分部工程划分若干子分部划分工程的要素，除材料种类外还有哪些?补充分部工程质量张收合格规定的内容。【解析】问题1：模板的种类还有钢、铝、木、塑料板。模板及支架设计主要内容还有：(1)模板及支架的承载力、刚度验算(2)模板及支架的抗倾覆验算(3)绘制模板及支架施工图。问题2：柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。浇筑方案仅经监理单位同意后实施不妥，还需要设计单位同意理由：柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁板高度范围内的混凝土经设计单位同意，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。问题3：A为3、B为2、C为1。隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆;找坡层宜采用轻骨料混凝土。问题4：还有施工特点、施工程序、专业系统及类别。分部工程质量验收合格还有：(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)观感质量应符合要求。
2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（1天考3科）
单选题下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。1.模板拉杆的最小安全系数应为()。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5【答案】C2.型号为“QL口x口-口”的启闭机，其结构型式属于()。A.移动式B.卷扬式C.螺杆式D.液压式【答案】C3.项目后评价中，过程评价不包括()评价。A.前期工作B.建设实施C.运行管理D.综合评价【答案】D【解析】过程评价：前期工作、建设实施、运行管理等，[考察考点]2F320011水利工程建设项目的类型和建设阶段划分4.闸首次安全鉴定应在该竣工验收后()年内进行。A.1B.3C.5D.7【答案】C【解析】水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。5.根据《水利建设项目稽察常见问题清单(2020年版)》，可能对主体工程施工进度或投资规模等产生较大影响的问题，其性质应认定为()。A.特别严重B.严重C.较重D.一般【答案】B【解析】可能对主体工程的质量、安全、进度或投资规模等产生较大影响的问题认定为“严重"，产生较小影响的认定为“较重“或”一般"。6.下列工作方法中属于竣工审计方法中其他方法是()。A.抽查法B.核对法C.盘点法D.调查法【答案】C【解析】审计方法应包括详查法、抽查法、核对法、调查法、分析法、其他方法等。其中其他方法包括：(1)按照审查书面资料的技术，可分为审阅法、复算法、比较法等。(2)按照审查资料的顺序，可分为逆查法和顺查法等。(3)实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。[考察考点]2F320016水利工程建设稽察、决算及审计的内容1507.根据《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》(水监督[2021]143号)达标单位在证书有效期内累计分达到()分，证书期满后不予延期。A.5B.10C.15D.20【答案】C【解析】达标单位在证书有效期内累计记分达到10分，实施黄牌警示;累计记分达到15分，证书期满后将不予延期;累计记分达到20分，撤销证书。以上处理结果均在水利部网站公告，并告知达达标单位。8.根据《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》(DL/T5099-2011)单向开挖隧洞，安全地点到爆破工作面的距离应不少于()m。A.30 B.50 C.100D.200【答案】D【解析】进行爆破时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波的影响范围之外，且无落石威胁的安全地点。单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少200m。9.根据《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>(试行)的通知》(建市[2007]171号)小(2)型水库在执业工程规模标准中属不础词校于()。A.大型B.中型C.小(1)型D.小(2)型【答案】B10.根据《水利工程责任单位人质量终身责任追究管理办法(试行)》项目法人对水利工程质量承担全面责任的责任人是()。A.法定代表人B.项目责任人C.质量管理部门责任人D.专职质量管理人员【答案】B【解析】建设单位项目负责人对水利工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理等单位违反法律法规和工程建设强制性标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题，应当承担责任。11.根据《构建水利安全生产风险管理“六项机制"》的实施意见(水监管(2022)309号)不属于“六项机制”的是()A.风险转移B.风险预修C.风险查找D.风险防范【答案】A【解析】根据水利部《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》(水监督[2022]309号)，要准确把握水利安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，分级管控、分类处置，源头防范、系统治理，构建水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制"。12.根据国务院有关决定，生产建设项目水土保持设施验收属于()A.行政许可B.第三方评估C.环境保护验收的组成部分D.建设单位自主验收【答案】D【解析】自主验收以水土保持方案(含变更)及其批复、水土保持初步设计和施工图设计及其审批(审查、审定)意见为主要依据。13.混凝土重力坝垂直坝极轴线设置的任务是()A.竖任务B.纵任务C.横任务D.直任务【答案】D【解析】重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性，坝轴线一般为直线。14.预应力混凝土强度不得低于()。A.C20B.C30C.C40D.C50【答案】B【解析】预应力混凝土结构的混凝土强度等级不小于C30。15.装载机额定载重量为2t属于()A.小型B.轻型C.中型D.重型【答案】B【解析】装载机按额定载重量可分为小型(<1t)、轻型(1~3t)、中型(4~8t)、重型(>10t)四种。16.下列不属于水泵内的水利损失的是()A.延程损失B.水力损失C.容积损失D.机械损失【答案】A【解析】水泵内的能量损失可分三部分，即水力损失、容积损失和机械损失。17.堆石体的压实控制指标()A.干密度B.相对密度C.孔隙率D.施工含水量【答案】C【解析】对于黏性土用干密度和施工含水量控制。对于非黏性土以相对密度控制，对于石渣和堆石体可以用孔隙率作为压实指标。18.将碎石用冲击的方法压入土中，形成一个个的柱体，从而增加地基强度的方法是()。A.防渗墙B.置换法C.挤实法D.排水法【答案】C【解析】挤实法是将某些填料如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或两者兼而有之的方法压入士中，形成一个个的柱体，将原土层挤实，从而增加地基强度的一种方法。19.纵向围堰上游的高度和()高度一致。A.上游横向围堰B.下游横向围堰C.上游水位D.下游水位【答案】A【解析】纵向围堰堰顶高程要与束窄河段宣泄导流设计流量时的水面曲线相适应。因此，纵向围堰的顶面往往做成阶梯状或倾斜状，其上游部分与上游围堰同高，其下游部分与下游围堰同。20.重力坝的荷载，不包括()。A.静水压力B.暂缺C.离心力D.暂缺【答案】C【解析】重力坝承受的荷载与作用主要有：自重(包括固定设备重量);2静水压力;3扬压力，4动水压力;5波浪压力;6泥沙压力;冰压力;8压力9温度作用：0风作用：地震作用等。多选题下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。21.水电站一般由()等建筑物组成。A.进水口C.平水建筑物D.供水塔E.厂区枢纽【答案】A，B.C，E22.下列工程中属于超过一定规模的危险性较大的单项工程有()A.开挖深度为15m的人工挖孔桩工程B.架体高度为15m的悬挑式脚手架工程C.基坑开挖深度为3m的石方开挖工程D.基坑开挖深度6m的土方开挖工程E.搭设高度50m落地式钢管脚手架工程【答案】DE【解析】超过一定规模的危险性较大的单项工程：开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。D选项符合。搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。E选项符合。23.抛投块料截流方法分为()等A.平堵B.上下堵C.立堵D.斜堵E.混合堵【答案】ACE24.根据《水利水电工程施工质量评定规程》，水力发电项目一般划分为()A.临时工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】B，D，E【解析】水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程三级。25.根据《水利部关于修改<水利工程建设监理单位资质管理办法>的决定》(水利部令40号)，机电及金属结构设备制造监理专业资质分为()级A.甲B.乙C.丙D.丁E.戊【答案】A，B【解析】机电及金属结构设备制造监理专业资质分为甲级、乙级两个等级。26.根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》，安全生产管理违规行为按情节严重程度，应分为()安全生产管理违规行为。A.一般B.较重C.严重D.重大E.特别重大【答案】A，B，C【解析】安全生产管理违规行为分为一般安全生产管理违规行为、较重安全生产管理违规行为、严重安全生产管理违规行为。27.根据《水电建设工程质量监督检查大纲》质量监督巡视检查的工作方式主要分为()。A.阶段性B.专项C.持续性D.见证性E.随机抽查【答案】A，B，E【解析】质量监督一般采取巡视检查的工作方式。巡视检查主要分为阶段性质量监督检查、专项质量监督检查和随机抽查质量监督检查。28.根据《防洪法》防洪工作的原则包括()等。A.全面规划B.预防为辅C.统筹兼顾D.综合治理E.统一实施【答案】AC，D【解析】防洪工作实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则。29.启闭机试运转试验，包括()试验A.平衡C.破坏D.空载E.项目质量承包制【答案】B，D【解析】启闭机试验分为：空运转试验、空载试验、静载试验。30.投标报价可低报的有（）A.暂缺B.施工条件差的工程C.工期要求急的工程D.投标竞争对手多的工程E.暂缺【答案】D案例分析题根据所给材料回答问题。31.【背景资料】某引调水工程，输水线路长15km，工程建设内容包括渠道、泵站，节制闸、倒虹吸等，设计年引调水量1.2×10"m3，施工工期3年。工程施工过程中发生如下事件：事件1：监理机构组织项目法人、设计和施工等单位对工程进行项目划分，确定了主要分部工程、重要隐蔽单元工程等内容。项目法人在主体工程开工后一周内将项目划分表及说明书面授工程质量监督机构确认。事件2：施工单位根据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB/T50927)。将本工程可能存在的项目风险。按照风险大小及影响程度并结合处置原则制定了相应的处置方法。具体包括风险利用、风险缓解、风险规避、风险自留和风险转移等，项目风险与处置方法对应关系见表1。项目风险与处置方法对应关系表事件3：施工单位在施工现场设置的安全标志牌有①必须戴安全帽、②禁止跨越③当心坠落等。事作4：例虹吸顶板混凝士施工时，模板支撑系统失稳倒塌。造成9人重伤、3人轻伤的生产安全事故。施工单位第一时间通过电话向当地政府相关部门快报了事故情况，内容包括施工单位名称、单位地址、法定代表人姓名和手机号。重伤、轻伤、失踪和失联人数等。【解析】1.引水量1.2X10Ⅲ等，3级。2.项目法人在主体工程开工后6日内报监理机构确认。改正：项目法人在主体工程开工前将项目划分报质量监督机构确认。3.风险利用 4.一般事故快报内容应包含事故发生单位名称、地址、负责人姓名和联系方式，发生时间、具体地点，已经造成的伤亡、失踪、失联人数和损失情况，可视情况附现场照片等信息资料。5.安全标志：禁止跨越——禁止标志;当心坠落——警告标志。32.【背景资料】某山区河道新建混凝土重力坝工程，设计坝高28m。工程主要施工项目内容包括岩石开挖、基础固结灌浆、帐幕灌浆、坝体混凝土浇筑。合同约定该工程主要施工项目内容应在2022年8月完成。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工单位把坝体某坝段混凝土分为I、Ⅱ、Ⅲ层浇筑施工，固结灌浆在I层混凝土浇筑完成后进行。混凝土重力坝结构及施工方案示意图如图所示。重力坝结构及施工方案示意图事件2：施工单位编制的某坝段施工进度计划如图2-2所示(每月按30天计，持续时间包含必要的间歇时间)。监理工程师审查后指出图2-2中项次4、5、6的项目开始时间安排不合理，并要求改正。图2-2某坝酸施工速度计划事件3：施工单位编制的大体积混凝土施工方案部分内容如下：(1)水平施工缝采用风砂枪打毛处理，纵缝表面不作处理;(2)夏季混凝上温控采取了降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施;(3)坝体混凝土应在终凝后开始养护，养护时间不少于28d。事件4：某坝段浇筑完成后，验收时发现了一条冷缝，需进行处理。【解析】1.指出图2-1中①、②、③对应的工程部位或施工项目名称。指出图2-2中施工进度计划的表达方法名称，除该表达方法外，施工进度计划还有哪些表达方法?答：①帷幕灌浆孔、②防渗帷幕、③排水廊道横道图;还有工程进度曲线、施工进度管理控制曲线、形象进度图、网络进度计划。2.根推事件2，分别说明图2-2中项次为4、5、6的项目合理开始时间。答：4唯幕灌浆在固结灌浆完成以后，在2022年3月开始3.改正事件3中大体积混凝土施工方案的不妥之处。答：不妥之处一：水平施工缝采用风砂枪打毛处理，纵缝表面不作处理;正确做法：施工缝是指浇筑块间临时的水平和垂直结合缝，也是新老混凝土的结合面。在新混凝土浇筑之前，必须采用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除，并使表层石子半露，形成有利于层间结合的麻面。对纵缝表面可不凿毛，但应冲洗干净，以利灌浆。采用高压水冲毛，视气温高低，可在浇筑后5~~20h 进行：风砂枪打毛时一般应在浇筑后一两天进行。施工缝凿毛后，应冲洗干净使其表面无渣、无尘，才能浇筑混凝土。不妥之处二：坝体混凝土应在终凝后开始养护，养护时间不少于28d。正确做法：常态混凝土应在初凝后3h 开始保湿养护，碾压混凝土可在收仓后进行喷雾养护，并尽早开始保湿养护。4、事件3中，降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施的具体温控方法分期有哪些?答：降低混凝土出机口温度的具体温控方法：1)常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施，碾压混凝土的粗集料宜采用风冷措施。采用风冷时冷风温度宜比集料冷却终温低10C，且经风冷的集料终温不应低于0C。喷淋冷水的水温不宜低于2C。2)拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝。加冰时宜采用片冰或冰屑，常态混凝土加冰率不直超过总水盘的70%，碾压混凝加冰率不直超过总水量的50%。加冰时可适当延长拌合时间。浇筑后温度控制措施：(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。坝体有接缝灌浆要求时，应采用水管通水冷却方法。(2)高温季节，常态混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。表面流水冷却的仓面宜设置花管喷淋，形成表面流动水层：表面蓄水降温应在混凝土表面形成厚度不小于5cm的覆盖水层。(3)坝高大于200m或温度控制条件复杂时，宜采用自动调节通水降温的冷却控制方法。5、指出事件4中冷缝产生的原因和处理措施。冷缝产生的原因：层间间歇超过混凝土初凝时间，会出现冷缝，使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。处理措施：冷缝必须进行缝面处理，缝面处理可用刷毛、冲毛等方法清除混凝土表面的浮浆及松动集料，达到微露粗砂即可。层面处理完成并清洗干净，经验收合格后，先铺垫层拌合物(1~1.5cm砂浆或水泥浆)，然后立即铺筑上一层混凝土，并在垫层拌合物初凝前碾压完毕。对于连续碾压的临时施工层面(混凝土未初凝，可以不作处理，但在全断面碾压混凝土坝上游面防渗区，应当铺砂浆或水泥浆，防止层面漏水。33.【解析】1.计算水胶比(包括粉煤灰、硅灰、矿渣)，砂率;2.坍落度识图计算坍落度300-180=120mm3.除了模板，等工序评定，闸墩评定工作还有什么?基础面或施工缝处理、预埋件制作及安装、混凝土浇筑、外观质量检查。4质量缺项备案表改错是写的施工单位，应该是监理单位。质量缺陷备案表内容补充：产生的部位、原因、对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响34.【背景资料】某中型灌区由政府投资建设，发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制施工招标文件，根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)编制工程量清单。施工单位甲中标并与发包人签订了灌区施工标承包合同。招投标及合同履行过程中发生如下事件：事件1：招标工作启动时，地方政府临时提出结合新农村建设增加生态景观工程。该生态景观工程估算投资450万元，其设计尚未批复。发包人将其以暂估价形式列入港区施工标工程量清单中。并约定通过招标选择相应承包人。灌区施工标分类分项工程量清单如表4所示。表4 某灌区施工标分类分项工程量清单事件2：发包人提供的勘探资料显示渠道沿线开挖土料可用于填筑。投标时，施工单位甲据此制定了土方平衡方案，明确土方开挖后首先用于填筑，多余部分按弃土处理。土方填筑工程完工计量时，监理单位认定按施工图纸计算的工程量为800000m23施工单位甲则要求按招标工程量850000m3计量。事件3：渠道底板厚20cm，理设若干单个横截面积0.08m2的排水管。某月进度支付中，监理单位在审核进度付款申请单时扣除了“渠道混凝土村砌”子目15个排水管所占体积相应混凝上费用。【解析】1.(1)环境工程作为暂估价的原因：在工程招标阶段已经确定的材料、工程设备或工程项目，但又无法在当时确定准确价格，而可能响招标效果的，可由发包人在工程量清单中给定一个暂估价。(2)环境工程暂估价计入分类分项工程量清单不妥理由：暂估价计入其他项目清单。2.应该按施工图纸计量自然方和实方系数0.85，先挖1050000，实际填850000，施工土石800000，求弃土量。1050000-800000/0.85-108824m3·组织招标的形式和适用情形环境项目暂估价招标组织方式：若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标。若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。4.监理扣除排水管合理。单体横截面面积小于0.1m，按设计要求对其孔洞回填的混凝土不予计量。
2022年一级建造师公路实务考试（补考）真题及答案解析
1.粉煤灰路堤的防护应采用()。A.包边防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土空心块护坡防护D.石笼防护【答案】A【解析】粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于2m。2.高速公路、一级公路高程测量的精度等级是是()A.二级B.三级C四等D.五等【答案】C【解析】3.沥青现场冷再生适用病害严重的()道路A.一级以下B.三级以下C.二级以下D.高速公路【答案】A【解析】现场玲再生工艺一般适用于病害严重的一级以下公路沥青路面的翻修、重建，冷再生后的路面一般需要加铺一定厚度的沥青罩面。4.下列属于可变荷载的是()。A.风荷载B.船舶撞击作用C.汽车碰撞作用D.地震作用【答案】A【解析】5.预应力张拉时，千斤顶轴线应与()重合A.预应力筋B.锚垫板C.梁体结构D.【答案】D【解析】预应力实施张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。6.下列属于一般跨度隧道的是()。A.单行洞B.单洞三车道C.单洞双车道D.单洞双道+紧急停车带【答案】C【解析】7.可能会发生A级灾害的的是()A.物探较大异常地段B.可溶岩与非可溶岩交错C.小型断裂带D.XXXX【答案】B【解析】A级：存在重大地质灾害隐患的地段，如大型暗河系统，可溶岩与非可溶岩接触带，软弱、破碎、富水、导水性良好的地层和大型断层破碎带，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水突泥地段，诱发重大环境地质灾害的地段，高地应力、瓦斯、天然气问题严重的地段及人为坑洞等。8.可采用全断面法开挖的隧道是()AB.I-III级中小跨度隧道CD.【答案】B【解析】全断面法适用于I-Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，IV级围岩中跨度隧道和I级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。9.防眩板安装后，有划痕，变色，颜色不均现象施工完毕后适合目测检查的时间是()。A.清晨B.中午C.下午D.晚间【答案】D【解析】防眩板或防眩网的整体应与公路线形协调一致，不得出现高低不平或者扭曲的外形。防眩板或防眩网应牢固安装，外观不应有划痕、颜色不均、变色等外观缺陷。防眩设施施工完成后，宜在晚间进行实地目测检查。10.公路路灯系统由路灯杆、配电箱()组成A.高压电源线B.继电保护装置C.光源D.高压配电线【答案】C【解析】公路照明系统一般由低压电源线、配电箱(包括低压开关)、低压配电线、灯杆、光源和灯具组成。11.属于总工进行技术交底的内容是()A.实施性施工组织设计金棉贮活塑B.专项施工方案C.xXxD.XXXX【答案】A【解析】施工技术交底必须在相应工程内容施工前分级进行。第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。第二级：项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底。第一级交底主要内容为实施性施工组织设计、技术策划、总体施工方案、重大施工方案等，包括合同文件中规定使用的有关技术规范、监理办法及总工期;设计文件、施工图纸的说明和施工特点以及试验工程项目的施工技术标准、采用的工艺;施工技术方案、工程的重难点、施工主要使用的材料标准和要求，主要施工设备的能力要求和配置;主要危险源、质量保证措施、安全技术措施、季节性施工措施以及有关四新技术要求等。12.应急预案评估的最长时间是()A.半年B.一年C.二年D.三年【答案】D【解析】施工单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。施工单位应当每三年进行一次应急预案评估。13.拌合站平面位置图，配合比应贴在()A.XXXXB.拌合楼附近C.XXXD.XXX【答案】B14.寒冷地区沥青采用标准()A.稠度小，延展度小B.稠度小，延展度大C.稠度大，延展度小D.稠度大，延展度?【答案】B【解析】稠度大的沥青在低温下比稠度小的沥青脆，造成路面开裂，延度越大，表明沥青的塑性越好。所以冬季寒冷地区选择稠度小、延展度大的。15.支架现浇箱梁时，中间孔的浇筑顺序是()A.由悬臂端开始向已浇段推进B.由一联末尾向已浇段推进C.从桥台向已浇段推进D.XXX【答案】A16.招标中最高限价业主应该在()范围内调查?A.投资估算B.初步设计概算C.施工图预算D.施工预算【答案】B【解析】项目法人应当在初步设计批准概算范围内确定最高投标限价。17.二级以下公路选用的石灰应()。A.不低于I级B.不低于Ⅱ级C.不低于Ⅲ级D.不低于V级【答案】C【解析】高速公路和一级公路用石灰应不低于Ⅱ级技术要求，二级公路用石灰应不低于Ⅲ级技术要求，二级以下公路宜不低于Ⅲ级技术要求。18.施工单位的项目负责人对项目安全生产负有下列责任()。A.组织或参与拟订本项目安全生产规章制度B.及时、如实报告生产安全事故，保护现场并等待救援C.依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案D.组织或参与本单位施工应急救援预案【答案】C【解析】项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责：(1)建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩。(2)按规定配足项目专职安全生产管理人员。(3)结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程。(4)组织制定项目安全生产教育和培训计划。(5)督促项目安全生产费用的规范使用。(6)依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。(7)建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作，确认重大事故隐患整改情况。(8)组织制定本合同段施工专项应急预案和现场口置方案，并定期组织演练。(9)及时、如实报告生产安全事故并组织自救。多选题：19.应进行试验路段施工的情况()。A.山脊线填土路堤B.三级土石路堤C.风沙地区路基D.二级填土路堤E.季节性冰冻地区路基【答案】B，C，E【解析】下列情况应进行试验路段施工：1.二级及二级以上公路路堤。2.填石路堤、土石路堤。3.特殊填料路堤。5.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。20.交通标线的主要作用是传递有关道路规则、警告和指引交通，以下属于交通标线的是()。A.箭头B.立面标记C.线形诱导标D.突起路标E.实体标记【答案】A.B，D.E【解析】交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成的。21.下列软土路基处理方式属于粒料桩的是()。A.CFG桩B.粉喷桩C.砂桩D.浆喷桩E.碎石桩【答案】CE【解析】粒料桩施工规定：(1)砂桩宜采用中、粗砂，粒径大于0.5mm颗粒含量宜占总质量的50%以上，含泥量应小于3%，渗透系数应大于5x10-2mm/s;也可使用砂砾混合料，含泥量应小于5%。(2)碎石桩宜采用级配好、不易风化的碎石或砾石，最大粒径宜不大于50mm，含泥量应小于5%(3)施工前应进行成桩工艺和成桩挤密试验。(4)粒料桩可采用振冲置换法或振动沉管法，宜从中间向外围或间隔跳打。邻近结构物施工时，应沿背离结构物的方向施工。22.混凝土摊铺速度的确定因素有()A.板厚B.混凝土工作性能C.工期D.振捣排气效果E.布料能力【答案】ABDE【解析】滑模摊铺应缓慢、匀速、连续不间断地作业。滑模摊铺速度应根据板厚、混凝土工作性、布料能力、振捣排气效果等确定，可在0.75～2.5m/min之间选择，宜采用1m/min。23.沥青混凝土运输车数量以O依据确定A.运距B.气温C.生产能力D.压路机数量E.xxx【答案】A.C【解析】根据拌合站的产量、运距，合理安排运输车辆。24.钻孔灌注桩施工中钢护筒的作用是A.增强桩体强度B.隔离地表水C.稳定孔壁D.钻头导向E.保护孔口地面【答案】BCDE【解析】护简能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔囗地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用等。25.隧道施工中产生塌方的原因有0A.不良地质条件B.设计标准不明确C.施工方法错误D.设计施工图考虑不周E.地下水变化【答案】A.CE【解析】隧道开挖时，导致塌方的原因有多种：一是自然因素即地质状态、受力状态、地下水变化等;二是人为因素，即不适当的设计，或不适当的施工作方法等。由于塌方往往会给施工带来很大困难和问朋大经济损失。因此，需要尽量注意排除会导致塌方的各种因素，尽可能避免塌方的发生。26.土方路基质量控制关键点包括哪些()A.路基顶面高程B.路基原地面处理C.压实设备与压实方案D.路基纵横向排水系统设置E.最大干密度确定【答案】BCDE【解析】土方路基工程施工中常见质量控制关键点：(1)施工放样与断面测量。(2)路基原地面处理，按施工技术合同或规范规C要求处理，并认真整平压实。问朋友(3)使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。27.施工竣工结算所采用的依据有0A.公路预算定额B.工程承包合同C.交工决算报告D.日常施工记录E.技术规范【答案】B.DE【解析】工程施工结算的主要依据有国家和地方有关主管部门颁发的有关工程造价编制、管理方面的文件，工程承包合同，合同条款，技术规范，工程量清单设计图纸，计量的工程量，日常施工记录等。28.交工验收的主要内容有0A.检查合同文件执行情况B.检查工程实体审查有关资料C.对工程项目进行综合评价D.对监理设计单位进行初步评价E.核查工程完工数量是否与批准设计文件相符【答案】A.D，E【解析】交工验收的主要工作内容：(1)检查合同执行情况。(2)检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料。(3)检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。(4)检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品的质量抽(检)测报告。(5)核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致。(6)对合同是否全面执行、工程质量是否合格做出结论。(7)按合同段分别对设计、监理、施工等单位进行初步评价。