标准下载库 - 实务
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/tag/%25E5%25AE%259E%25E5%258A%25A1/
items: 2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
items: 2025年二级建造师【机电实务】VIP课程
items: 2025年二级建造师【矿业实务】VIP课程
items: 2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
items: 2024年一级建造师【公路】共享课件【环球、优路、233】
items: 2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
items: 2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（2天考3科）
items: 2023二级建造师《建筑实务》真题答案解析（1天考3科）
items: 2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（1天考3科）
items: 2022年一级建造师公路实务考试（补考）真题及答案解析

2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2025-09-22T10:53:40+08:00
description: 一、单选题1.下列起重机中，属于桥架型起重机的是（ ）。A.塔式起重机B.半门式起重机C.流动式起重机D.半门座式起重机【答案】B【解析】桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。2.紧密型母线槽适合用在（ ）。A 高层建筑中垂直配电B 图书馆自阅览室配电C 潮湿的地下隧道输电D 高温治炼车间的配电【答案】A【解析】紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点，可用于树干式供电系统，在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气隙小，母线通过大电流时，产生较大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，可能产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差，在施工时容易受潮，造成相间绝缘电阻下降。3.与水准测量和三角高程测量相比，气压高程测量的特点是（ ）。A.测量精度较高B.测量方便C.测量设备复杂D.经济性差【答案】B【解析】气压高程测量特点：由于大气压力受气象变化的影响较大，因此气压高程测量比水准测量和三角高程测量的精度都低，主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视，使用方便、经济和迅速。4.下列气体中，既可作为气割助燃气体，又能作为焊接保护气体的是（ ）。A.O2B.H2C.N2D.C2H2【答案】A【解析】焊接气体分类 ：①气焊、切割用气体：助燃气体（O₂）；可燃气体：乙炔、丙烷、石油气、天然气等。 ②焊接保护用气体：二氧化碳（CO₂）、氩气（Ar）、氦气（He）、氮气（N₂）、氧气（O₂）和氢气（H₂）。5.下列设备中，不属于自动扶梯主传动系统的是（ ）。A.电动机B.张紧装置C.制动器D.减速装置【答案】B【解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统（包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等）、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。6.额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为（ ）。A.5%B.10%C.20%D.50%【答案】D【解析】电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ，抽查的数量为50%。7.下列空调系统管道中，需要进行真空试验的是（ ）。A.冷冻水管道B.冷却水管道C.制冷剂管道D.冷凝水管道【答案】C【解析】制冷剂管道系统安装完毕，外观检查合格后，应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。8.入侵报警系统中的被动型红外探测器（ ）。A.可对着灯光的方向安装B.不能安装在易振动物体上C.能对着空调出风口安装D.安装高度通常为 1.5-1.8m【答案】B【解析】被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免安装在有运动的物体上，不能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口，且不能安装在容易振动的物体上，宜安装在墙面或墙角，安装高度通常为2.2~2.7m。9.关于锅炉水压试验压力的说法错误的是（ ）。A.工作压力为 0.9MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.2MPaB.工作压力为 1.2MPa 的锅炉本体，试验压力为 1.5MPaC.工作压力为 0.6MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.2MPaD.工作压力为 0.8MPa 可分式省煤器，试验压力为 1.5MPa【答案】D【解析】锅炉水压试验锅炉受热面系统安装完成后，应进行整体水压试验，超压试验压力按制造厂规定执行，若无规定，试验压力应符合：（1）汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的 1.25 倍。（2）直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的 1.25 倍，且不小于省煤器进口联箱设计压力的 1.1 倍。（3）再热器试验压力应为进口联箱设计压力的 1.5 倍。10.下列计量器具，属于A类计量器具的是（ ）。A.示波器B.万能材料试验机C.采样器D.标准电信号发生器【答案】C【解析】ABD 属于 B 类计量器具。11.可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是（ ）。A 具有锅炉安装资格的单位B 取得压力容器制造许可的单位C 具有压力管道安装资格的单位D 具备压力容器制造能力的单位【答案】B【解析】压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行，不单独进行许可。12.电力线路设施的保护范围不包括（ ）。A.避雷针B.接地装置C.绝缘子D.计量装置【答案】D【解析】电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。13.形状不规则的小面积金属表面防腐施工…

2025年二级建造师【机电实务】VIP课程
type: item
date: 2025-09-08T11:13:37+08:00
description: 12-优路-教材精讲-黄老师03.第3章建筑机电工程施工技术02.第2章机电工程专业技术01.第1章机电工程常用材料与设备00-新教材解析00-导学02-建工社-教材精讲-朱培浩https://pan.baidu.com/s/1nUJ_1ppOWD-mWSAr_HsU6A 提取码:8u3fhttps://pan.baidu.com/s/1fXctFInbQevUqsRJ6-GwMg?pwd=i2qvhttps://pan.quark.cn/s/a78c570ae0c4https://pan.quark.cn/s/c0cc8c01423chttps://pan.baidu.com/s/1hiccZcN0pR2k3ckTvFA0BQ?pwd=lw9ghttps://pan.baidu.com/s/1fr5Dk_Gcc1o3gN0nkXzd2g?pwd=gkb5https://pan.quark.cn/s/f0a4fd69c622

2025年二级建造师【矿业实务】VIP课程
type: item
date: 2024-10-21T15:01:39+08:00

2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
type: item
date: 2024-09-27T09:42:44+08:00
description: 1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申…

2024年一级建造师【公路】共享课件【环球、优路、233】
type: item
date: 2024-07-03T08:42:43+08:00
description: JGS-公路-公开课-朱娟婷YL-全年学习规划-公路实务四科.pdfYL-公路-思维导图.pdfHJ-公路-22年补考真题.pdf24年一建执业资格考试大纲.pdf24年公路-新教材大纲解读-安慧.mp4https://pan.baidu.com/s/1BMfTNJJtVd2l5s73JM7aKg 提取码：dy5xhttps://pan.baidu.com/s/1YKUAGgLNXnHZ9IN-EcDgRw?pwd=raz3https://pan.baidu.com/s/1KYxBhynssHg54pYsC0tCpQ 提取码：uey1https://pan.baidu.com/s/1MY1m_GzUvv7zJg5AOMPn3w?pwd=ceu6https://pan.baidu.com/s/16nBeNduGPj1VCzQGOrG0pA 提取码：g1n0https://pan.baidu.com/s/1o6hFwhBezdM1te7knaXYsQ 提取码：d41h

2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-09-12T16:54:28+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9…

2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（2天考3科）
type: item
date: 2023-06-08T12:03:24+08:00
description: 1.黄土类，用铁锹能铲动的土属于( )土。A.IB.ⅡC.ⅢD.IV【答案】A【解析】2.垂直于坝轴线方向的缝称为（）。A.纵缝 B.错缝 C.斜缝 D.横缝【答案】D【解析】重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性，坝轴线一般为直线，并有垂直于坝轴线方向的横缝，将坝体分成若干段，横剖面基本上呈三角形。3.固结灌浆施工程序依次是（）。A.钻孔一压水试验一灌浆一封孔一质量检查B.钻孔一灌浆→压水试验一封孔一质量检查C.钻孔一灌浆一压水试验一质量检查一封孔D.钻孔一压水试验→灌浆一质量检查→封孔【答案】A【解析】固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆(分序施工)、封孔和质量检查等。4.在坠落高度基准面以上10m处的施工作业属于（）。A.一 B.二 C.三 D.特【答案】B【解析】高处作业的级别：高度在2~5m时，称为一级高处作业。高度在5-15m时，称为二级高处作业。高度在15~30m时，称为三级高处作业。高度在30m以上时，称为特级高处作业。5.坝高75m属于（）坝。A.高 B.特高 C.中 D.低【答案】A【解析】高度在30m以下的为低坝;高度在30(含30m)~70m(含70m)的为中坝;高度超过70m的为高坝。6.重力坝的荷载不包括（）。A.自重 B.静力荷载 C.扬压力 D.离心力【答案】D【解析】重力坝承受的荷载与作用主要有：①自重(包括固定设备重量);②静水压力;③扬压力;④动水压力;⑤波浪压力;⑥泥沙压力;⑦冰压力;③土压力;@温度作用;@风作用;(11)地震作用等。7.《水土保持法》规定，禁止在（）度以上陡坡地开垦种植农作物。A.15 B.20 C.25 D.30【答案】C【解析】禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。【考察考点】2F331031修建工程设施的水士保持预防规定8.根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总【2014】429号文)，其他直接费包活（）。A.人工费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.现场管理费E.安全生产措施费【答案】B.CE【解析】其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。9.水利工程责任单位负责人包括（）A.法定代表人B.项目负责人C.直接责任人D.间接责任人E.领导责任人【答案】C.E【解析】责任人包括直接责任人和领导责任人。10.建设项目管理”三项制度”（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.建设监理制D.合同管理制E.施工承包【答案】A.B，C【解析】水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称”三项“制度。11.下列水泵类型中，属于叶片泵的是（）A.离心泵B.轴流泵C.混流泵D.潜水泵E.容积泵【答案】A.B.C【解析】泵的种类很多，按其作用原理可分为叶片泵、容积泵和其他类型泵三大类。叶片泵也称动力泵，这种泵是连续地给液体施加能量，如离心泵、混流泵、轴流泵等。12.案例一材料暂缺【答案】【解析】1.C25F50W4含义C25表示混凝土强度等级的指标，25表示混凝土强度是25MPasfcu，k<30MPa。F50表示混凝土抗冻性的指标，50表示混凝抗冻性试验能经受100次的冻融循环。W4表示混凝土抗渗性的指标，4表示混凝抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现水时的最大水压力为0.4MPa。2.碾压机具的重量、含水量、碾压遍数、铺土厚度、振动频率及行走速率。(碾重、铺层厚和碾压遍数)3.加粉煤灰的性能：改善工作性能、节省水泥、提高强度、降低水化热、提高耐久性4.先防浪墙再施工道路13.案例二材料暂缺【答案】【解析】1.ABC证企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员2.内容：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、设计计算书及相关图纸等。3.基坑挖8m深，需专家论证14.案例三材料暂缺【答案】【解析】1.建筑工程单价分析表：2.圆环与斜杠：禁止标志、正三角形、警告标志、圆形：指令标志方形：提示标志3.合同的招标图纸成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。合同文件还包括发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸4.快报的形式(电话、手机短信、微信、电子邮件)15.案例四材料暂缺【答案】【解析】1.不退投标保证金的情形：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的，招标人可不予退还投标保证金。2.退投标保证金没有退利息。投标联合体由牵头人递交3.承包人…

2023二级建造师《建筑实务》真题答案解析（1天考3科）
type: item
date: 2023-06-05T10:17:10+08:00
description: 1.混凝土结构的环境类别Ⅱ是指（）。A.一般环境B.海洋氯化物环境C.冻融环境D.化学腐体环境【答案】C【解析】2.HRB400E钢筋的屈服强度标准值不于（）A.300MPaB.400MPaC.420MPaD.500MPa【答案】B【解析】3.关于矿渣水泥的特性，正确的是（）A.抗冻性好B.干缩性小C.抗渗性差D.早期强庭局【答案】C【解析】4.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用（）。A.外控法B.内控法C.距离交汇法D.直角坐标法【答案】B【解析】建筑物主轴线的竖向投测，主要有外控法和内控法两类。多层建筑可采用外控法或内控法，高层建筑一般采用内控法。5.吊顶吊杆长度大于( )m时，应设置反支撑A.1.0B.1.2C.1.3D.1.5【答案】D【解析】吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm;主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆长度大于.1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。6.下列对冬期施工土方回填的要求，正确的是（）A.预留沉陷量应比常温时减少B.大面积回填土严禁含有冻土块C.铺土厚度应比常温施工时减少10%~15%D.铺填时有冻土块应分散开【答案】D【解析】土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。选项AC错误对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方，可采用含有冻土块的土回填，但冻土块的粒径不得大于150mm，其含量不得超过30%。选项B错误铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实。选项D正确7.人员密集场所的建筑外墙外保温材料的燃烧性能应为（）A.A级B.不低FB1级C.不低于B2级D.不低于B3级【答案】A【解析】设置为人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。8.填充墙砌体顶部与承重主体结构之间的空隙部分应在墙体砌筑（）浇筑。A.当天B.3天C.7天D.14天【答案】D【解析】填充墙体筑，应在承重主体结构检验批验收合格后进行，填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行筑。9.防水砂浆适用于（）的工程。A.有剧烈振动B.结构刚度大C.处于侵蚀性介质D.环境温度高于100℃【答案】B【解析】防水砂浆具有操作简便，造价便宜，易于修补等特点，仅适用于结构刚度大、建筑物变形小、基础理深小、抗渗要求不高的工程，不适用于有剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于100C的工程。10.砌体墙砌筑顺序正确的是()。A.先砌墙后浇混凝土B.先浇筑构造柱后砌墙C.边砌墙边浇构造柱D.先浇梁后砌墙【答案】A【解析】砌体与构造柱的连接处以及体抗震墙与框架柱的连接处均应采用先墙后浇柱的施工顺序。11.建筑结构体系承受承受竖向荷载和侧向荷载，并将其传递的是()。A.地基B.楼面C.地面D.屋面【答案】A【解析】结构体系承受竖向荷载和侧向荷载，并将这些荷载安全地传至地基。12.下列民用建筑关于防护栏高度说法正确的是()。A.临空高度10米天并栏杆高度1.0米B.临空高度25米阳台栏杆高度1.05米C.医院临开敞场中庭栏杆高度1.15米D.上人屋面临开敞中庭栏杆高度1.2米【答案】D【解析】阳台、外廊、室内廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载;临空高度在24m以下时，栏高度不应低于1.05m，临空高度在24m及以上时栏杆高度不应低于1.10m;上人屋面和交通、商业旅馆、学校、医院等建筑临开中庭的栏杆高度不应低于1.2m。13.关于建筑结构体系保温层说法正确的是()。A.间歇空调的房间采用外保温B.连续空调的房间采用内保温C.旧房改造外保温效果最好D.无【答案】C【解析】围护结构外保温相对其他类型保温做法的特点外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏，提高结构的耐久性，可减少防水层的破坏;对结构及房屋的热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;使热桥处的热损失减少，防止热桥内表面局部结露。内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥，保温材料有可能在冬季受潮;中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。14.具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品可不再复验()。A.玻璃遮阳系数B.传热系数和气密性能C.玻璃可光透射比D.中空玻璃密封性能【答案】B【解析】具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品，验收时应对照标识证书和计算报告，核对相关的材料、附件、节点构造，复验玻璃的节能性能指标(即可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃的密封性能)，可不再进行产品的传热系数和气密性能复验。15.使用玻璃…

2023二级建造师《水利实务》真题答案解析（1天考3科）
type: item
date: 2023-06-05T09:51:24+08:00
description: 单选题下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。1.模板拉杆的最小安全系数应为()。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5【答案】C2.型号为“QL口x口-口”的启闭机，其结构型式属于()。A.移动式B.卷扬式C.螺杆式D.液压式【答案】C3.项目后评价中，过程评价不包括()评价。A.前期工作B.建设实施C.运行管理D.综合评价【答案】D【解析】过程评价：前期工作、建设实施、运行管理等，[考察考点]2F320011水利工程建设项目的类型和建设阶段划分4.闸首次安全鉴定应在该竣工验收后()年内进行。A.1B.3C.5D.7【答案】C【解析】水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。5.根据《水利建设项目稽察常见问题清单(2020年版)》，可能对主体工程施工进度或投资规模等产生较大影响的问题，其性质应认定为()。A.特别严重B.严重C.较重D.一般【答案】B【解析】可能对主体工程的质量、安全、进度或投资规模等产生较大影响的问题认定为“严重"，产生较小影响的认定为“较重“或”一般"。6.下列工作方法中属于竣工审计方法中其他方法是()。A.抽查法B.核对法C.盘点法D.调查法【答案】C【解析】审计方法应包括详查法、抽查法、核对法、调查法、分析法、其他方法等。其中其他方法包括：(1)按照审查书面资料的技术，可分为审阅法、复算法、比较法等。(2)按照审查资料的顺序，可分为逆查法和顺查法等。(3)实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。[考察考点]2F320016水利工程建设稽察、决算及审计的内容1507.根据《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》(水监督[2021]143号)达标单位在证书有效期内累计分达到()分，证书期满后不予延期。A.5B.10C.15D.20【答案】C【解析】达标单位在证书有效期内累计记分达到10分，实施黄牌警示;累计记分达到15分，证书期满后将不予延期;累计记分达到20分，撤销证书。以上处理结果均在水利部网站公告，并告知达达标单位。8.根据《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》(DL/T5099-2011)单向开挖隧洞，安全地点到爆破工作面的距离应不少于()m。A.30 B.50 C.100D.200【答案】D【解析】进行爆破时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波的影响范围之外，且无落石威胁的安全地点。单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少200m。9.根据《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>(试行)的通知》(建市[2007]171号)小(2)型水库在执业工程规模标准中属不础词校于()。A.大型B.中型C.小(1)型D.小(2)型【答案】B10.根据《水利工程责任单位人质量终身责任追究管理办法(试行)》项目法人对水利工程质量承担全面责任的责任人是()。A.法定代表人B.项目责任人C.质量管理部门责任人D.专职质量管理人员【答案】B【解析】建设单位项目负责人对水利工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理等单位违反法律法规和工程建设强制性标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题，应当承担责任。11.根据《构建水利安全生产风险管理“六项机制"》的实施意见(水监管(2022)309号)不属于“六项机制”的是()A.风险转移B.风险预修C.风险查找D.风险防范【答案】A【解析】根据水利部《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》(水监督[2022]309号)，要准确把握水利安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，分级管控、分类处置，源头防范、系统治理，构建水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制"。12.根据国务院有关决定，生产建设项目水土保持设施验收属于()A.行政许可B.第三方评估C.环境保护验收的组成部分D.建设单位自主验收【答案】D【解析】自主验收以水土保持方案(含变更)及其批复、水土保持初步设计和施工图设计及其审批(审查、审定)意见为主要依据。13.混凝土重力坝垂直坝极轴线设置的任务是()A.竖任务B.纵任务C.横任务D.直任务【答案】D【解析】重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性，坝轴线一般为直线。14.预应力混凝土强度不得低于()。A.C20B.C30C.C40D.C50【答案】B【解析】预应力混凝土结构的混凝土强度等级不小于C30。15.装载机额定载重量为2t属于()A.小型B.轻型C.中型D.重型【答案】B【解析】装载机按额定载重量可分为小型(<1t)、轻型(1~3t)、中型(4~8t)、重型(>10t)四种。16.下列不属于水泵内的水利损失的是()A.延程损失B.水力…

2022年一级建造师公路实务考试（补考）真题及答案解析
type: item
date: 2023-03-29T14:04:13+08:00
description: 1.粉煤灰路堤的防护应采用()。A.包边防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土空心块护坡防护D.石笼防护【答案】A【解析】粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于2m。2.高速公路、一级公路高程测量的精度等级是是()A.二级B.三级C四等D.五等【答案】C【解析】3.沥青现场冷再生适用病害严重的()道路A.一级以下B.三级以下C.二级以下D.高速公路【答案】A【解析】现场玲再生工艺一般适用于病害严重的一级以下公路沥青路面的翻修、重建，冷再生后的路面一般需要加铺一定厚度的沥青罩面。4.下列属于可变荷载的是()。A.风荷载B.船舶撞击作用C.汽车碰撞作用D.地震作用【答案】A【解析】5.预应力张拉时，千斤顶轴线应与()重合A.预应力筋B.锚垫板C.梁体结构D.【答案】D【解析】预应力实施张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。6.下列属于一般跨度隧道的是()。A.单行洞B.单洞三车道C.单洞双车道D.单洞双道+紧急停车带【答案】C【解析】7.可能会发生A级灾害的的是()A.物探较大异常地段B.可溶岩与非可溶岩交错C.小型断裂带D.XXXX【答案】B【解析】A级：存在重大地质灾害隐患的地段，如大型暗河系统，可溶岩与非可溶岩接触带，软弱、破碎、富水、导水性良好的地层和大型断层破碎带，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水突泥地段，诱发重大环境地质灾害的地段，高地应力、瓦斯、天然气问题严重的地段及人为坑洞等。8.可采用全断面法开挖的隧道是()AB.I-III级中小跨度隧道CD.【答案】B【解析】全断面法适用于I-Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，IV级围岩中跨度隧道和I级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。9.防眩板安装后，有划痕，变色，颜色不均现象施工完毕后适合目测检查的时间是()。A.清晨B.中午C.下午D.晚间【答案】D【解析】防眩板或防眩网的整体应与公路线形协调一致，不得出现高低不平或者扭曲的外形。防眩板或防眩网应牢固安装，外观不应有划痕、颜色不均、变色等外观缺陷。防眩设施施工完成后，宜在晚间进行实地目测检查。10.公路路灯系统由路灯杆、配电箱()组成A.高压电源线B.继电保护装置C.光源D.高压配电线【答案】C【解析】公路照明系统一般由低压电源线、配电箱(包括低压开关)、低压配电线、灯杆、光源和灯具组成。11.属于总工进行技术交底的内容是()A.实施性施工组织设计金棉贮活塑B.专项施工方案C.xXxD.XXXX【答案】A【解析】施工技术交底必须在相应工程内容施工前分级进行。第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。第二级：项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底。第一级交底主要内容为实施性施工组织设计、技术策划、总体施工方案、重大施工方案等，包括合同文件中规定使用的有关技术规范、监理办法及总工期;设计文件、施工图纸的说明和施工特点以及试验工程项目的施工技术标准、采用的工艺;施工技术方案、工程的重难点、施工主要使用的材料标准和要求，主要施工设备的能力要求和配置;主要危险源、质量保证措施、安全技术措施、季节性施工措施以及有关四新技术要求等。12.应急预案评估的最长时间是()A.半年B.一年C.二年D.三年【答案】D【解析】施工单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。施工单位应当每三年进行一次应急预案评估。13.拌合站平面位置图，配合比应贴在()A.XXXXB.拌合楼附近C.XXXD.XXX【答案】B14.寒冷地区沥青采用标准()A.稠度小，延展度小B.稠度小，延展度大C.稠度大，延展度小D.稠度大，延展度?【答案】B【解析】稠度大的沥青在低温下比稠度小的沥青脆，造成路面开裂，延度越大，表明沥青的塑性越好。所以冬季寒冷地区选择稠度小、延展度大的。15.支架现浇箱梁时，中间孔的浇筑顺序是()A.由悬臂端开始向已浇段推进B.由一联末尾向已浇段推进C.从桥台向已浇段推进D.XXX【答案】A16.招标中最高限价业主应该在()范围内调查?A.投资估算B.初步设计概算C.施工图预算D.施工预算【答案】B【解析】项目法人应当在初步设计批准概算范围内确定最高投标限价。17.二级以下公路选用的石灰应()。A.不低于I级B.不低于Ⅱ级C.不低于Ⅲ级D.不低于V级【答案】C【解析】高速公路和一级公路用石灰应不低于Ⅱ级技术要求，二级公路用石灰应不低于Ⅲ级技术要求，二级以下公路宜不低于Ⅲ级技术要求。18.施工单位的项目负责人对项目安全生产负有下列责任()。A.组织或参与拟订本项目安全生产规章制度B.及时、如实报告生产安…