2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的 用电资料，主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、 保安电力、用电规划等。16.下列由国家市场监督管理总局负责实施的是（)A.GC1B.GB1C.GA2D.GCD【答案】C【解析】GA1、GA2级压力管道的设计、安装许可由国家市场监督管理总局负责实施，其他级别的压力管道设计、安装许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施。 二、多选题17.关于塔器焊接试板说法正确的是()A.塔器焊后需热处理时，试件后进行热处理B.试板材料应与塔器用材具有相同标准准C.试板煌接后及时打上焊工钢印代号D.试板材料应与塔器用材具有相同厚度E.由施焊塔器的焊工，在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板【答案】B,C,D,E【解析】A选项错误，塔器焊后需热处理时，试件应随焊缝一起进行热处理。18.属于发电机穿转子穿装前的工作（)A.定子水压试验B.单独气密性试验C.转子水压试验D.励磁机安装E.氢冷器安装【答案】A,B,C【解析】发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正一定子就位、找正一定子及转子水压试验一发电机穿转子一氢冷器安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→ 对轮复找中心并连接一整体气密性试验等发电机转子穿装前进行单独气密性试验。19.施工机械选择的方法有()A.应用综合评分法B.界限使用判断法C.单位工程量成本比较法D.存储理论法E.等值成本法【答案】A,B,C,E【解析】施工机械选择的方法(1)应用综合评分法。综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择。(2)单位工程量成本比较法。根据机械设备所耗费用进行比较选择。(3)界限使用判断法。单位工程量成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单 位工程量成本相等时的使用时间，并根据该时间进行选择，则会更简单，也更可靠。(4)等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长，且涉及购置费用，则在选 择机械设备时往往涉及机械设备原值、资金时间价值等问题，这时可采用等值成本法 进行选择。等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。20.关干洁净手术室净化空调系统的说法，正确的有()A.机组的送风机按系统总风量和总阻力选择B.机组内表面应光滑和耐腐蚀并且易于清洁C.机组内的风机选用的风量应等于计算风量D.各级过滤器的阻力按初阻力的 3倍计算E.机组内静压保持 1kPa 时漏风率不大于 1%【答案】A,B,E【解析】净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性，机组内静压保持1kPa 时，漏风率不得大于1%。空气处理机组内表面应光滑、耐腐蚀和易于清洁。空气处理 机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择，风机选用风量应在系统计算风量上附加5%~10%;计算系统总阻力时，各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的 1.5~2.0倍计算。21.关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法，正确的有()A.碾压法B.换填法C.压重法D.强夯法E.桩基法【答案】A,B,D,E【解析】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。22.关于竣工档案组卷的说法，正确的有()A.文字材料卷厚度不宜超过 30mmB.施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行组者E.图纸卷厚度不宜超过 50mm【答案】B,D,E【解析】A选项错误，案卷不直过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不直超过50mm。C选项错误，竣工图应按单位工程分专业进行组卷。23.关于竣工结算原则说法正确是()。A.计日工费用应按发包人实际签证确认的数量计算B.暂估价材料以招标确定的中标价格取代暂估价C.索赔费用应依据承包方上报的金额计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算E.暂列金额如有差额由发包人补足【答案】A,D,E【解析】B选项有瑕疵，尽量不选。暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标的，以招标确定的中标价格取代暂估价;不属于依法必须招标的，应按合同约定的定价方式双方最终确认的价格取代暂估价。C选项错误，索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9.工业炉窑烘炉时，编制的烘炉曲线内容不包括( )A.升温速度 B.恒温时间 C.烘炉期限 D.材料性能【答案】D【解析】P163，烘炉曲线包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。10.当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa，其试验压力为工作压力的( )。A.1.1倍 B.1.15倍 C.1.25倍 D.1.5倍【答案】D【解析】P169，供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa11.关于柔性导管敷设的说法，正确的是( )。A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9mB.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3mC.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体【答案】C【解析】P179，柔性导管敷设要求1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于1.2m2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头3)明配柔性导管固定点间距不应大于1m，管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体12.关于消声器、消声弯头制作安装的说法，正确的是( )A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网D.消声器安装时，必须设置独立的支、吊架固定牢固【答案】D【解析】P190，消声器、消声弯头：1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定2)消声器制作所选用的材料应符合设计的规定，如防火、防潮、防腐和卫生性能等要求，外壳应牢固、严密，填充的消声材料应按规定的密度均匀敷设3)矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并应顺气流方向进行搭接5)消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%A平面边长大于800mm时必须设置，错误。B顺气流方向搭接，错误。C保护层应采用不易锈蚀的材料，不得采用普通铁丝网，错误。13.建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括( )。A.电流强度测量 B.屏蔽性能要求 C.接头安装工艺 D.接地电阻要求【答案】A【解析】P208，信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准规定。14.曳引式电梯施工程序中，曳引机安装的紧前工序是( )。A.对重安装 B.导轨安装 C.轿厢安装 D.导靴安装【答案】B【解析】P215，电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序：设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。15.下列仓库中，能使用自动喷水灭火系统的是( )。A.聚乙烯储备仓库 B.锌粉储存库C.低亚硫酸钠仓库 D.碳化钙仓库【答案】A【解析】P227，储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。16.施工机械选择时，通过计算折旧费用进行比较的方法是( )。A.应用综合评分法 B.单位工程量成本比较法 C.界限使用判断法 D.等值成本法【答案】D【解析】P331，等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。17.项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。A.工程所在地的行政机构 B.特种设备安全监督机构C.工程所在地的公安机构 D.工程所在地的医疗机构【答案】B【解析】P328，机电工程项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调包括：工程所在地的基层行政机构;工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;其他。18.下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是( )。A.审查分包商进度计划 B.建立进度目标控制体系C.编制资金需求计划表 D.建立图纸变更审查制度【答案】A【解析】P334，技术措施：1)为实现计划进度目标，优化施工方案，分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性2)审查分包商提交的进度计划，使分包商能在满足总进度计划的状态下施工3)编制施工进度控制工作细则，指导项目部人员实施进度控制4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法，并结合计算机的应用，对机电工程进度实施动态控制。BD属于组织措施，C属于经济措施。19.下列压力管道施工资质中，可覆盖GC2压力管道安装的是( )。A.GA2 B.GB1 C.GB2 D.GCD【答案】D【解析】P462，GC1、GCD覆盖GC2。20.建筑工程质量验收划分时，子单位工程的划分是按( )。A.材料种类划分 B.施工特点划分 C.使用功能划分 D.设备类别划分【答案】C【解析】P479，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。二、多选题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)21.下列合金钢中，属于工程结构用的合金钢有( )。A.合金结构钢 B.合金弹簧钢 C.合金钢筋钢 D.高锰耐磨钢 E.压力容器用合金钢【答案】ACDE【解析】P2，工程和建筑结构用的合金钢，包括可焊接的高强度合金结构钢、合金钢筋钢、铁道用合金钢、地质石油钻探用合金钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。22.下列塔设备中，属于按单元操作分类的有( )。A.加压塔 B.解吸塔 C.填料塔 D.精馏塔E.反应塔【答案】BDE【解析】P25，塔设备按单元操作分为：精熘塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、干燥塔等。A属于按操作压力分类。 C属于按内件结构分类。23.三角高程测量精度的影响因素有( )。A.距离误差 B.大气垂直折光误差 C.垂直角误差 D.仪器及视标高误差 E.环境温度差【答案】ABCD【解析】P33，测量精度的影响因素：距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。24.起重机的起升高度计算时，计算式中的高度参数有( )。A.基础高度 B.设备高度 C.吊机高度 D.吊索具高度 E.地脚螺栓高度【答案】ABDE【解析】P41，高度参数包括：设备高度、索具高度、基础高度、地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地脚螺栓高度。25.焊接时，可用作焊接保护气体的有( )。A.丙烷 B.氧气 C.乙炔 D.氩气 E.二氧化碳【答案】BDE【解析】P53，焊接用气体分类1)保护气体：二氧化碳、氦气、氩气、氮气、氧气和氢气﹑2)切割用气体(包括助燃气体)：氧气;可燃气体：乙炔、丙烷、液化石油气、天然气26.国际机电工程项目合同风险中，属于环境风险的有( )。A.财经风险 B.技术风险C.法律风险 D.营运风险E.收益风险【答案】ACE【解析】P267，环境风险防范：不可抗力风险防范、市场和收益风险防范、政治风险防范、财经风险防范、法律风险防范。 BD属于自身风险防范。27.下列设备监造时的监督点中，属于文件见证点的有( )。A.检验记录 B.规范标准 C.技术协议 D.合格证明E.试验报告【答案】ADE【解析】P284，文件见证点设置时制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书等技术文件。28.需要编制专项工程施工组织设计的分部工程施工特点有( )。A.技术难度大 B.工艺较复杂 C.施工工期紧 D.采用新工艺 E.质量要求高【答案】ABDE【解析】P291，如施工技术难度大、工艺复杂、质量要求高、采用新工艺或新产品应用的分部(分项)工程或专项工程都需要编制详细的施工技术与组织方案，因此专项工程施工组织设计也称为施工方案。29.下列工程费用中，属于变动成本的有( )。A.机械使用费 B.工程措施费 C.安全措施费 D.工具使用费 E.检验试验费【答案】BCE【解析】P351-352，A机械使用费其中部分属于变动成本，部分属于固定成本，A错。措施费是水、电、风、汽等费用以及现场发生的其他费用，多数与工程量发生联系，属于变动成本，BC正确。工具用具使用费中，行政使用的家具费属固定成本，D错。检验试验费、外单位管理费等与工程量增减有直接关系，则属于变动成本范围，E正确。30.关于工程竣工结算编制的说法，正确的有( )。A.签证费用以双方已确认金额计算 B.经确认的工程计量直接进入结算C.以招标确定的中标价取代暂估价 D.计日工按承包人实际确认的数量E.暂列金差额由合同双方共同承担【答案】ABC【解析】P369，计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合单价计算，D错。暂列金额应减去合同价款调整金额、索赔和现场签证计算，如有余额归发包人，如有差额由发包人补足，E错。三、实务操作与案例分析(共5题，1-3题每题20分，4-5题每题30分。请根据背景资料，按要求作答。(一)【背景资料】安装公司承包一商业综合办公楼机电工程，承包内容包括通风空调工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购计划，对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订设备采购合同后，对设备进行催交、检验，保证了工程进度和施工质量。安装工程在给排水和通风空调的检查中，对存在的问题进行了整改：(1)建筑给排水工程中，给水管道直接紧贴建筑物预留孔的上部穿越抗震缝;(2)通风空调工程的水泵设计为整体安装，安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰，横向水平偏差为0.2‰;水泵与电机采用联轴器连接，联轴器两轴心的轴向倾斜为0.2‰，径向位移为0.1mm。商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统，其灭火系统构成如图1所示。在系统调试合格后，安装公司对系统设备、阀门等设置了标识，便于运维人员的管理操作。竣工验收时，提交了工程质量保修书及其他文件。(图1暂缺)【问题】1.设备采购中，应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成?2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?3.水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?4.图1中①、②、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?【参考答案】1.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。(3分)(2)设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。(2分)2.给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。(6分)3. (1)泵体纵向水平偏差0.2‰不符合规范要求;规范要求:泵体纵向水平偏差不应大于0.1‰。(2)联轴器径向位移0.1mm不符合规范要求;规范要求:泵轴径向位移不应大于0.05mm。 (4分)4.①单向阀、②安全阀、③选择阀。(3分)保修期限为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。(2分)(二)【背景资料】某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目，其中新氢压缩机2台，为对置式活塞机组，散件到货，现场清洗组装。机组安装采用联合基础，压缩机曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式，减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。在设备安装前，安装队查验了压缩机机组的基础，主要检查项目：基础的坐标位置，不同平面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸，预埋活动地脚螺栓锚板的标高，预留地脚螺栓孔的中心线位置。质量工程师检查时，发现有重要项目未查，要求安装队补充完善。压缩机曲轴箱找平找正后，安装厚壁滑动轴瓦，用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清洗干净的曲轴轴颈涂上红丹，就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦，在未拧紧螺栓时，检查上下轴瓦接合面。曲轴箱固定后，以曲轴箱为基准，安装盘车器、减速箱、电动机等，设备找正固定后，开始配管工作。安装工程师就设备配管进行了专项技术交底，强调了法兰密封面检查、无应力配管的监测方法。在定期的安全培训中，安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图2)，要施工人员对照识别。【问题】1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?2.检查轴瓦内孔与轴颈时，哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么?3.法兰安装时的密封面不得有哪些缺陷?设备与管道法兰连接时应检验法兰的哪两个参数?应用什么测量工具在何处监测机组的位移情况?4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?【参考答案】1. 安装队还需补充检查：凸台上平面凹穴尺寸，平面的水平度，基础立面的铅垂度，预留地脚螺栓孔的深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的位置。(5分)(设备基础混凝土强度的验收、设备基础外观质量检查验收、设备基础常见质量通病)2.(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定;(3分)(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面;(1分)(3)接合面的合格标准：用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。(1分)3. 法兰安装时的密封面划痕、斑点等缺陷;(2分)设备与管道法兰连接时应检验法兰的平行度、同轴(心)度;(2分)应用百分表在联轴节处监测机组的位移情况。(1分)4. A处: 瓦材堆放不安全(易坠落)，造成高处坠落，物体打击。(1分)B处: 作业现场人员穿裙子、高跟鞋;人员立于倒行的车辆正后方指挥倒车(容易被车辆撞夹到)(2分)C处: 吊装作业现场无人监护、吊装作业后吊钩未升高、吊钩防脱落卡损坏(1分)D处: 其他人员在起吊作业面下穿行、搬运长梯应由两人分两端抬运(1分)(三)【背景资料】安装公司中标某工业房机电安装工程，合同内客包含电气工程、管道工程、通风空调工程、设备安装及配售发电工程等所有机电安装，合同还约定了其相应的系统性能考核。安装公司进场后，编制专项工程的各种可行性施工方案，根据方案的一次性投资总额、产值贡献率、对工程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较，按最优的方式确定了施工方案。某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa：在常温试压时，试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时，设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。安装公司在发电机转子进行单独气密性试验时，检查转子的重点部位无泄露，并会同有关人员进行最后清扫，查无杂物。确认了转子机务、电气仪表安装已经完成，将转子吊装到位，用专用工具穿装。监理工程师发现后制止，认为有工序未完不能穿装。安装公司整改后穿装工作完成。安装公司按试运行方案，联合试运行合格后，向建设单位递交了工程交接证书，要求建设单位接收。建设单位认为该工程没有生产正式产品，未达到移交条件为由，拒绝接收。【问题】1.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?2.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。3.应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?4.工程质量接受意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?【参考答案】1.还应考虑各方案的资金时间价值、对环境影响的程度、综合性价比。(6分)2.(1)A压力表应设置在管网系统的最不利点。(2分)(2)B排气阀设置在管网系统最高点。(2分)(3)试验压力为3×6.5=19.5MPa。(2分)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)PT=1.5P[σ]T/[σ]tPT——试验压力(表压)MPaP——设计压力(表压)MPa[σ]T——试验温度下，管材的许用应力 (MPa);[σ]t——设计温度下，管材的许用应力(MPa)当试验温度下管材的许用应力与设计温度下管材的许用应力之比大于6.5 时，应取6.5。3.(1)重点检查滑环下导电螺钉、中心孔堵板的密封情况，消除泄露后应再经漏气量试验。(2分)(2)转子安装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行(2分)4.(1)“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容和试车情况阐明接收意见(3)(2)建设单位拒绝接收合理;(1分)理由：工程进行试车没有生产正式产品，合同施工任务未全部完成，不具备工程移交条件。【P426】工程进行投料试车产出合格产品，并经过合同规定的性能考核期后，由总承包单位和建设单位签订《工程交接证书》，作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的全部完成，工程正式移交建设单位。 (四)【案例背景】某安装公司承包一商务楼(地上20层，地下2层，地上1~5层为商场)的变配电安装工程。工程主要设备：三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业主采购，已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因1~5层的商场要提前开业，变配电工程需配合送电。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图纸及施工总进度计划，编制了变配电工程的施工方案、施工进度计划(见图4-1)，报建设单位审批时被否定，要求优化进度计划，缩短工期，并承诺赶工费由建设单位承担。项目部依据公司及项目所在地的资源情况，优化施工资源配置，列出进度计划可压缩时间及费用增加表(见表4)。项目部施工准备充分，落实资源配置，依据施工方案要求向作业人员进行技术交底，明确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序，明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变压器施工中的某工序示意图(见图4-2)。变配电工程完工后，供电部门检查合格送电，经过验电、校相无误。分别合高、低压开关，空载运行24h，无异常，办理验收手续，交建设单位使用;同时整理技术资料，准备在商务楼竣工验收时归档。【问题】1.项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?4.图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?5.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包含哪些内容?【参考答案】1.(1)工期为90天。(2分)(2)可压缩工期24天。(2分)(3)压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。(2分)2.(1)劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力资源供应环境。(3分)(2)根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。(3分)3.(1)技术准备，现场准备，资金准备。(3分)(2)应落实劳动力、物资资源配置。(2分)4.(1)变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。(2分)(2)高压绕组连同套管的绝缘电阻采用2500V兆欧表(1分)，如果测低压绕组用500V的兆欧表(1分)(3)工序之间的逻辑关系有顺序、平行、交叉。(3分)5.(1)变配电装置空载运行时间满足要求。(2分)(2)技术资料包括：施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单。(4分) (五)【案例背景】某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容：干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t，跨距16.5m)。干熄焦的动力驱动设备：电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t，提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方，提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶，通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统，同时配套发电机组及辅助系统，利用锅炉产生的高温高压蒸汽发电，高温高压自然循环锅炉参数见表5。安装公司项目部进场后，进行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料，对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别，由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工程专项施工方案。提升机框架主梁上平标高为+60.00m，为提高施工效率、保证施工安全，在提升框架施工前，需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建筑起重机械安全监督管理规定》要求，在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构，框架中部设有水平支撑及前刀撑：钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。冷焦排出装置重量8.98t，安装于干熄炉底部。由于场地原因，冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方，无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具，完成了冷焦排出装置的水平运输工作。【问题】1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。2.项目部在建筑塔吊安装前，办理安装告知的做法是否正确?说明理由。3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?4.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?5.计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时，对设置的压力表有哪些要求?【参考答案】1.电动双梁起重机和提升机安装需要编制专项施工方案并进行专家论证。(2分)理由：起重量300kN(30t)及以上的起重机安装和拆卸工程属于超危大工程，需要编制专项施工方案并进行专家论证。(4分)2.不正确，起重机最大起重量25t，起升高度超过60m。属于特种设备，安装前应书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，而项目部向建设主管部门办理了施工告知不正确。(6分)3.(1)抗滑移系数试验。(3分)(2)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。(3分)4.①将设备吊装至拖排滚杠上(1.5分)②手拉葫芦挂钩固定在建筑物上(1.5分)③将葫芦钢丝绳挂钩挂在设备上(1.5分)④通过手拉拉链配合枕木撬动至指定安装位置。(1.5分)【解析】本题考察利用已有建筑物吊装，课本例题原图5.(1)11.28Mpa×1.25=14.1MPa(2分)(2)试验用压力表已经校验合格并在检验周期内(1分)，其精度不得低于1.6级(1分)，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~3倍(1分)，压力表不得少于两只。(1分)
2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。 A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降 【参考答案】D 【解析】考查机电工程常用材料。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降。由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。 2.下列考核指标中，与锅炉可靠性无关的是( )。 A.运行可用率 B.容量系数 C.锅炉热效率 D.出力系数 【参考答案】C 【解析】2020教材P24，考机电工程常用工程设备锅炉可靠性：锅炉可靠性一般用五项指标考核，即运行可用率、等效可用率，容量系数、强迫停运率和出力系数。 3.长输管线的中心定位主点不包括( )。 A.管线的起点 B.管线的中点 C.管线转折点 D.管线的终点 【参考答案】B 【解析】2020教材P36，考查工程测量技术定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。 4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是( )。 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【参考答案】B 【解析】2020教材P127，考查发电设备安装技术定子就位子→定子及转子水压试验子→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机装子→对轮复找中心并连接子→整体气密性试验等。 5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验( )。 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【参考答案】D 【解析】2020教材P131，考查自动化仪表工程安装技术仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生( )。 A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染 【参考答案】B 【解析】考查防腐蚀工程施工技术金属腐蚀的原理在精讲课里讲过，不锈钢晶间腐蚀，一般都是在酸、碱、盐环境中才会发生：这个题目背只是说潮湿环境，应该就是电化学腐蚀。 7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是( )。 A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法 C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥 【参考答案】D 【解析】2020教材P159，考查绝热工程施工技术玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工胶泥应涂抹至规定厚度，其表面应均匀平整。立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝下(A错误，应为搭接不是对接)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴，其环向、纵向缝的搭接宽度≥50m，搭接处应粘贴密实，不得出现气泡或空鼓。粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法(B错误)待第一层胶泥干燥后，应在玻璃纤维布表而再涂抹第二层胶泥(C错误)。 8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。 A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱 C.烘干物料通道 D.烘干送风管道 【参考答案】B 【解析】2020教材P166，考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。 9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。 A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图 【参考答案】A 【解析】2020教材P221，考查电梯工程施工技术随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。 10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是( )。 A.消火栓火火系统 B.泡沫灭火系统 C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统 【参考答案】B 【解析】2020教材P223，考查消防工程施工技术这题排除法就能选出来，ACD都是水灭火系统，必然需要冲洗，很明显的送分题，必须选泡沫。 11.工程设备验收时，核对验证内容不包括( )。 A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商 C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量 【参考答案】C 【解析】2020教材P282，考查采购管理：C属于外观检查的内容。 12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。 A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要 【参考答案】D 【解析】2020教材P287，考查施工组织设计工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。 13.关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是( )。 A.每年至少组织一次综合应急预案演练 B.每年至少组织一次专项应急预案演练 C.每半年至少组织一次现场处置方案演练 D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练 【参考答案】D 【解析】2020教材P365，考查现场职业健康安全与环境管理生产经营单位应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。 A.试验检验法 B.实测检验法 C.抽样检验法 D.感官检验法 【参考答案】C 【解析】2020教材P365，考查施工质量管理机电程工序质量检查的基本方法包括：感官检验法、实测检验法和试验检验法等。 15.压缩机空负荷试运行后，做法错误的是( )。 A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体 【参考答案】A 【解析】2020教材P417，考查试运行管理空气负荷单机试运行后，应排除气路和气罐中的剩余压力，清洗油过滤器和更换润滑泊，排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液：需检查曲轴箱时，应在停机15min后再打开曲轴箱。 16.下列计量器其中，应纳入企业最高计量标准器管理的是( )。 A.温度计 B.兆欧表 C.压力表 D.万用表 【参考答案】B 【解析】2020教材P448，考查计量的法律规定A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定录的工作计量器具。 17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m，当最大风偏水平距离为0.5m时，则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。 A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m 【参考答案】D 【解析】2020教材P455，考查建设用电及施工的法律规定 18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。 A.第一类压力容器 B.高压容器 C.超高压容器 D.球形储罐 【参考答案】A 【解析】2020教材P463，考查特种设备的法律规定具有A1级或A2级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格。 19.下列分项程质量验收中，属于一般项目的是( )。 A.风管系统测定 B.阀门压力试验 C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料 【参考答案】C 【解析】2020教材P474，考查工业安装工程施工质量验收统一要求主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验，风管系统的测定，电梯的安全保护及试运行等。 20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。 A.编制竣工决算 B.查验工程质量 C.审查生产准备 D.核定遗留尾工 【参考答案】A 【解析】2020教材P429，考查竣工验收管理由验收委员会或验收小组主任主持会议，以大会和分组形式履行以下主要职责和任务： 1)听取项目建设工作汇报;2)审议竣工验收报告：3)审查工程档案资料：4)查验工程质量5)审查生产准备：6)核定遗留尾工：7)核实移交工程清单;8)审核竣工决算与审计文件：9)做出全面评价结论;10)通过竣工验收会议纪要。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.吊装作业中，平衡梁的主要作用有( )。 A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷 C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离 【参考答案】AB 【解析】2020教材P47，考查起重技术平衡梁的作用：保持被吊设备的平衡，避免吊索损坏设备;缩短吊索的高度，减小动滑轮的起吊高度;减少设备起吊时所承受的水平压力，避免损坏设备;多机抬吊时，合理分配或平衡各吊点的荷载。 22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。 A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制 C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小 E.受风力影响最小 【参考答案】BC 【解析】2020教材P59，考查焊接技术钨极惰性气体保护焊的自有的特点：电弧热量集中，可精确控制焊接热输入，焊接热影响区窄。焊接过程不产生熔渣、无飞溅，焊缝表面光洁。焊接过程无烟尘，熔池容易控制，焊缝质量高。焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料。焊接参数可精确控制，易于实现焊接过程全自动化。 23.机械设备润滑的主要作用有( )。 A.降低温度 B.减少摩擦 C.减少振动 D.提高精度 E.延长寿命 【参考答案】ABE 【解析】2020教材P71，考查机械设备安装技术润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件，通过润滑剂减少摩擦副的摩擦、表而破坏和降低温度，使设备具有良好工作性能，延长使用寿命。 24.下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试内容有( )。 A.测量工频放电电压 B.测量持续电流 C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流 E.测量工频参考电压 【参考答案】BDE 【解析】2020教材P89，考查电气工程安装技术测量接闪器的绝缘电阻、泄漏电流。 测量磁吹接闪器的交流电导电流。 测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。 测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压。 25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有( )。 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【参考答案】ACD 【解析】2020教材P94，考查管道工程施工技术管道采用法兰连接时，法密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。 26.关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有( )。 A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致 C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧由螺栓群一侧向另一侧拧紧 E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P118，考查静置设备及金属结构安装技术高强度螺栓应按照一定顺序施拧，宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。D错误。高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。E错误。 27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有( )。 A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5m间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P170，考查建筑管道工程施工技术有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。C错误。 28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P179考查建筑电气工程施工技术 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。C错误。 29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有( )。 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致 【参考答案】CD 【解析】2020教材P200，考查通风与空调工程施工技术 空调水系统和制冷系统管道的绝热施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。B错误。多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开E错误 30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。 A.通信协议 B.责任边界 C.数据流向 D.结果评判 E.链路搭接 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P211，考查建筑智能化工程施工技术接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容：设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查：施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。 不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图)，监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定，要求整改。由于现场条件限制，有部分工艺管道系统无法进行水压试验，经设计和建设单位同意，允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测，代替现场水压试验，检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析，符合质量要求。 检查金属风管制作质量时，监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固，风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求，验收合格。 【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好，哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定，写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收? 【参考答案】 1:技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好【3分，P287】 资金准备和物资配置计划需要改进。【2分，P287】 施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备。 资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。 2：试验用压力表的数量仅为1块不符合规范规定正确做法：压力表的数量不应少于两块【2分】 碳钢管和不锈钢管直接连接会发生电化学腐蚀，不符合规范要求; 正确做法：用相应材质的法兰分别与管道焊接后，再用螺栓连接【2分】 3：对管道环向对接焊缝采用100%射线检测和100%超声检测：对组成件连接焊缝采用100%渗透检测或100%磁粉检测【4分，P101】。 设计单位对工艺管道系统应做柔性分析【2分，P101】。 4：监理工程师提出整改要求正确【1分】 理由：风管板材拼接的接缝应错开，不得有十字形接缝【2分，P192】 加固后的风管可按技术处理方案和协商文件的要求以验收【2分，P483】 (二) 【背景资料】 A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。 锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。 【问题】 1、A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备位移? 2、说明监理工程师制止土方回填的理由，隐蔽工程验收通知内容有哪些? 3、写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行? 4、建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收? 【参考答案】 1:1)A公司制止凝结水管道连接的原因：B公司用手拉葫芦对管道进行强行组对【2分】 2)B公司应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度【2分】 3)在联轴节上应架设百分表监视设备位移【1分，P95】 2:监理工程师制止土方回填的理：工程具备隐蔽条件时，施工单位应在隐蔽前48h以书面形式通知建 监理单位，施工单位通知后不足48h便开始施工不符合规定【2分，P400】 隐蔽工程验收通知内容有：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点【4分，P400】 3：灌水试验前应加临时支撑，灌水试验完成后应及时把水放净【2分，P127】 灌水水位应高出顶部冷却管100mm【2分，P126】 轴系中心复找工作应在凝汽器灌水运行重量的状态下进行【2分，P127】 4：建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成的专项验收有：消防验收、安全设施验收、环境保护验收【3分，P433】 (三) 【背景资料】 某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤1.5mm。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反“禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。 【问题】 1、项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件? 2、分析图中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素? 3、料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器? 4、项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位? 【参考答案】 1:1)根据项目大小和具体情况，按分部、分项工程和专业配备技术人员【3分，P296】 2)保温材料到达施工现场应检查导热系数，保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率【4分，P155】 2:1)图中存在的安全事故危险源有：起重吊装、受限空间作业、高空物体坠物、高空作业、焊缝射线检测、焊缝衣面渗透检测、临时用电、动用明火、机械伤害、交叉作业物体打击【3分，多多益善】。 2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素有：电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业【3分，P367】 3：1)料仓出料口端平面高基准的测量应采用水准仪【2分，P38】 2)纵横中心线的测量应采用经纬仪【2分，P38】 4：项日部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和施工单位【3分，P408】 【解析】项目应根据质量问题的性质和严重程度，向建设单位、监理单位建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报告，写出质量问题调查报告。 (四) 【案例背景】 A公司承包某商务园区电气工程，工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施工现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。 A公司将3000M电缆排管分包B公司，预计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15大结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司工程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进度。 A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。 变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象。A公司认为交接试验合格，被监理工程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验收资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。 10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间 【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SP1，判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题? 【参考答案】 1：变电所安装计划工期为58天【3分】 如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到48天【2分】 2：1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65【2分，P329】 2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67【2分，P329】 SPI<1，B公司电缆排管施工进度落后【1分，P329】 3：1)缆排管施工中的质量管理协调，作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分，P316】 2)10kV电力电缆应做的试验包括：交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验【3分，P87】 4：变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分，P81】 监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求【2分，P81】 正确的冲击合闸试验要求：在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象【4分，P81】 5：1)变电所工程可以单独验收【1分】 2)A公司可提供施工文件包括：合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分，P287】 (五) 【案例背景】 【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实 施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要 做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳，杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。 【参考答案】 1：桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分，P51】 该专项方案编制后，应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，再由施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证后才能实施【3分，P52】 【解析】桥式起重机采用桅杆系统进行安装，桅杆属于非常规系统，而单件起重量明显超过了100kN, 所以属于超过定规模的危大工程。 2：施工单位承接本项目应具备特种设备的施工许可包括：压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)【4分，P465】 3：影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有XLL和XMG【2分，P404】 累计频率是80.6%【1分】 找到质量问题的主要原因之后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度，确定处置方案，并经建设单位、监理单位同意并批准【2分，P109】 【解析】关于A类跨界的问题，2016年真题考过，大家手里有2017版教材的可以翻一下，当时官 方教材给的答案是50%和35%都属于A类问题。同理可证，XLL和MG都属于A类问题。 4：直立单桅杆吊装系统由杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分，P48】 卷扬机走绳的安全系数应不小于5，桅杆缆风绳的安全系数应不小于3.5，起重机捆绑绳的安全系数应不小于6【3分，P45】 5：氧气管道的酸洗钝化的工序包括：脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干【6分，P104】 氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa【2分，P102】。
2021年一级建造师机电实务考试真题及答案解析（校验完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。 A.垫层基础(材料) B.联合基础(埋置深度) C.减振基础 D.箱式基础(结构形式) 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P66-67，机械设备 【解析】本题考查使用功能不同的基础分类及应用。 (1) 减振基础 可以消减振动能量的基础。 (2) 绝热层基础 在基础底部设置隔热、保温层的基础，适用于有特殊保温要求的设备基础。 2.下列整定内容中,属于配电装置过电流保护整定的是( )。 A.合闸元件整定 B.温度元件整定 C.时间元件整定 D.方向元件整定 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P78，工业电气 增值2，【2018(9),1,单】 【解析】本题考查配电装置的主要整定内容。 (1)过电流保护整定：电流元件整定和时间元件整定。 (2)过负荷告警整定：过负荷电流元件整定和时间元件整定。 (3)三相一次重合闸整定：重合闸延时整定和重合闸同期角整定。 (4)零序过电流保护整定：电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。 (5)过电压保护整定：过电压范围整定和过电压保护时间整定。 3.热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。 A.流量孔板前侧 B.管道集气处 C.流量孔板后侧 D.管道最高点 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P96，管道工程 【解析】本题考查(四)热力管道安装要求1.架空敷设或地沟敷设 每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置，与其他管道共架敷设的热力管道，如果常年或季节性连续供气的可不设坡度，但应加设疏水装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。 4.关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。 A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75% B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓(宜设置安装定位螺栓) C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测 D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P118-119，静置设备 【解析】本题考查金属结构安装工艺技术与要求。 (二)框架和管廊安装——分段(片)安装 (1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工，已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。管廊可在地面拼装成片，检查合格后成片吊装。 (2)铣平面应接触均匀，接触面积不应小于75%。 (3)框架的节点采用焊缝连接时，宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。 (4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时，无损检测和返修应在地面完成，合格后方可吊装。 (5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时，应经验算。 5.下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。 A.汇流箱安装 B.逆变器安装 C.集热器安装 D.电气设备安装 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P130，发电 【解析】本题考查光伏发电设备的安装程序。 施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。 6.关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。 A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管(总管→干管→支管) B.气源管道末端和集液处应设置排污阀 C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接(螺纹) D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值(设计文件) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P136，仪表 【解析】本题考查气源管道安装: (1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。 (2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表电气设备和线路。水平干管上的支管引出口应在干管的上方 (3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道。 (4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。 7.下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。 A.高压无气喷涂法 B.刷涂法 C.空气喷涂法 D.滚涂法 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P148，防腐蚀 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查高压无气喷涂优点。高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。 8.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。 A.应螺旋式缠绕捆扎(不得) B.多层一次捆扎固定(逐层捆扎) C.每块捆扎至少-道(不得少于两道) D.振动部位加强捆扎 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P158，绝热 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查捆扎法施工要求。 捆扎方式 1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。 2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎。 3)双层或多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。 4)不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品，其孔缝应采用矿物棉填塞。 9.关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。 A.砌砖时应使用铁锤找正(木槌或橡胶锤) B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑 C.砌砖中断时应做成断面平齐的直槎(梯形的斜槎) D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧(两侧拱脚同时向中心) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P165-166，炉窑砌筑 【2015,2,单】 【解析】本题考查耐火砖砌筑施工技术要求。 选项A,砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。 选项B,反拱底应从中心向两侧对称砌筑。 选项C,砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。 选项D,拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑 10.室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( ) A.水压试验 B.通水试验 C.灌水试验 D.通球试验 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P170，建筑管道 【解析】本题考查室内排水工程施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。 11.塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。 A.10倍 B.12倍 C.15倍 D.20倍 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P183，建筑电气 【2018年教材新增知识点】 【解析】本题考查供电干线及室内配电线路施工技术要求。 (二)梯架、托盘和槽盒施工技术要求——电线最小允许曲半径 电缆最小允许弯曲半径表1H414022-2 注：D为电缆外径。 12.关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。 A.应采用独立的防晃支架 B.利用生产设备作为支撑(不得利用) C.安装高度允许偏差1mm D.不小于1h的连续试运转 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P206，通风空调 【解析】本题考查洁净层流罩安装要求 (1)应采用独立的吊杆或支架，并应采取防止晃动的固定措施，且不得利用生产设备或壁板作为支撑。 (2)直接安装在吊顶上的层流罩，应采取减振措施，箱体四周与吊顶板之间应密封。 (3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰，高度允许偏差应为1mm。 (4)安装后，应进行不少于1h的连续试运转，且运行应正常。 13.关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。 A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游(上游) C.风管型传感器应在风管保温前安装(保温层完成后) D.涡轮式流量传感器应垂直安装(水平安装) 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P212-213，智能化 增值2 【解析】本题考查主要输入设备安装要求。 (1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置，并远离有强磁场或剧烈振动的场所，而且便于调试和维护。 (2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。 (3)水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 (4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 例如，镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω，铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω，并在现场控制器侧接地。 (5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，下游段应有4～5倍管径长度的直管段。 (6)涡轮式流量传感器应水平安装，流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。 (7)空气质量传感器的安装位置，应选择能正确反映空气质量状况的地方。 14.下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。 A.无控制电压 B.接地故障 C.电路过载 D.踏板下陷 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P225-226，电梯 增值2，【2018(11),1,单】【2018,2,单】 【解析】本题考查整机安装验收要求。 下列情况，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且2)至8)情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1)无控制电压、电路接地的故障、过载。 2)控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。 3)附加制动器动作。 4)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。 5)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。 6)梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。 7)无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。 8)扶手带入口保护装置动作。 15.下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。 A.冷水机组 B.排烟风机 C.空调机组 D.冷却塔 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P238，消防 【2021(2),2,问(图)】 【解析】本题考查防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 16.下列机电工程项目采购类型中按采购内容划分的不包括( )。 A.工程采购 B.货物采购 C.询价采购 D.服务采购 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P246，采购 增值4 【解析】本题考查机电工程项目采购的类型 按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型。 17.商务报价的策略中不包括( )。 A.不平衡报价 B.多方案报价 C.突出工期目标 D.无利润竞标 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P260，招标投标 增值4 【解析】本题考查(1)可采用不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、投标前突然竞价法、无利润竞标法、先亏后盈法等方式进行报价。(2)根据投标单位的自身情况及此次招标投标的主、竞争对手的实际情况确定。 18.规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是( )。 A选择专业化的维保单位 B提高项目融资管理水平 C.选择有实力的施工单位 D.关键技术采用国内标准 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P267，合同 【2021年教材修改知识点】 【解析】本题考查营运风险防范(主要指BOT、BOOT、ROT等涉及运营环节的项目)营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投资效益的风险。防范措施运行维护委托专业化运行单位承包,降低运行故障及运行技术风险 19.机电工程的清单综合单价中不包括( )。 A.材料费 B.机械费 C.管理费 D.措施费 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P356，预结算 增值4 【解析】本题考查清单综合单价:单价中综合了分项工程:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全综合单价 20.机电工程项目竣工预验的复验单位是( )。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P430，竣工验收 【解析】本题考查进行竣工预验的复验。施工单位在自我检查整改的基础上,由项目经理提请上级单位进行复验,要解决复验中的遗留问题,为正式验收做好准备。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.下列风管中.不适用于酸碱环境空调系统的有( )。 A.酚醛复合风管 B.聚氨酯复合风管 C.镀锌钢板风管 D.硬聚氯乙烯风管 E.玻璃纤维复合风管 【参考答案】ABE 【考点来源】2021教材P9，材料 【2016,1,单】【2012,2,单】【2011,1,单】 【解析】本题考查非金属板材一般有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙烯板材等。 1.酚醛复合板材适用制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用 2.聚氨酯复合板材适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。 3.玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系统风管,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用 4.硬聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风管 22.下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。 A.带式输送 B.刮板输送机 C.悬挂输送机 D.小车输送机 E.螺旋输送机 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P19，设备 【解析】本题考查具有挠性牵引件的输送设备类型:有带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机气力输送设备等 23.采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。 A.垂直角误差 B.大气垂直折光误差 C.仪器高误差 D.大气压力变化误差 E.视标高误差 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P33，测量 【2021年教材新增知识点】 【解析】本题考查三角高程测量,测量精度的影响因素:距离误差垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。 24.使用全地面起重机进行设备吊装，吊装荷载包括( ) A.吊钩重量 B设备重量 C吊索重量 D吊具重量 E吊臂重量 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P41，起重 【解析】吊装载荷是指设备、吊钩组件、吊索(用钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等的质量总和。 25.下列预防焊接变形的措施中，属于焊接工艺措施的有()。 A用热源集中的焊接方法 B焊前装配采用反变形法(装配) C应尽量减小焊接线能量 D焊前应对坡口两侧预热(应力) E多名焊工相同方向施焊 【参考答案】ACE 【考点来源】2021教材P62，焊接 【解析】采取合理的焊接工艺措施 (1)合理的焊接方法尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法。不宜用焊条电弧焊，特别不宜选用气焊。 (2)合理的焊接线能量尽量减小焊接线能量的输入能有效地减小变形。 (3)合理的焊接顺序和方向例如，储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边绿板对接焊缝外30mm长;待焊接完壁板和边缘板角焊缝后，再焊接边绿板剩余对接焊缝最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。 26在施工中，不准使用的计量器具有( ) A.被认定为C类的计量器具 B无检定合格印的计量器具 C超过检定周期的计量器具 D经检定不合格的计量器具 E未做仲裁检定的计量器具 【参考答案】BCD 【考点来源】2021教材P445，计量 增值5 【解析】计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。 27.建设工程的供用电协议内容中应包括( )。 A.供电方式 B.用电容量 C违约责任 D.用电规划 E.供电时间 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P445，计量 增值3/5 【解析】本题考查供用电协议(合同)应当具备以下内容: (1)供电方式、供电质量和供电时间; (2)用电容量和用电地址、用电性质; (3)计量方式和电价、电费结算方式; (4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限 (5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。 28.根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可分为( )。 A.长输管道 B.燃气管道 C.制冷管道 D.动力管道 E.热力管道 【参考答案】CD 【考点来源】2021教材P460/465，特种设备 【2011,1,多】【2015,2,问】【2015,1,问】【2019,2,问】【2019,1,单】 【解析】本题考查机电工程压力管道分类及品种 机电工程压力管道分类及品种表 29.工业安装分项工程质量验收记录表的签字人包括( )。 A.监理单位专业监理工程师 B.施工单位项目负责人 C.建设单位专业技术负责人 D.施工单位技术负责人 E.设计单位专业技术负责人 【参考答案】AC 【考点来源】2021教材P477，工业验收 增值5【2014,2,问】【2016,2,单】【2019,2,单】 【解析】本题考查分项工程质量验收记录:应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为"合格"或"不合格"。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。 30.下列检验项目中,属于主控项目的有( )。 A.管道压力试验 B.漏风量测试 C.给水配件接口 D.电梯试运行 E.设备附件技术性能 【参考答案】ABD 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 增值5【2018(9),1,多】【2018(11),1,多】【2017,1,单】【2020,1,单】【2021(2),2,多】 【解析】本题考查主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等 如管道的压力试验、风管系统的漏风量测试、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。 因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1) 项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。 问题： 1.施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些，由谁负责向作业人员进行施工方案交底? 2.图1中的电动机为何种接线方式，电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改? 3.电动机试运转中还应检查哪些项目，如何改变电动机的转向? 4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理，只能露天保管的设备应采取哪些措施? 参考答案 1.(1)质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制方法。(2分) (2)施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底(2分) 【考点来源】2021教材P291，施工组织设计 【考点来源】2021教材P295，施工组织设计 2.(1) 图1中的电动机为三角形接线方式。(2分) (2)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。(4分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,单】 3.(1)1)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;(1分) 2)振动(双振幅值)不应大于标准规定值:(1分) 3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。(1分) (2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。(2分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,多】【2019,1,问】 4. 到达现场的设备在检查验收合格后应及时办理入库手续。对所到设备，分别储存，进行标识。对保管在露天的设备应经常检查，采取防雨、防风措施。(5分) P308 【考点来源】2021教材P307，资源 (二) 【背景资料】 某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括换热器、疏水泵、管道、电气及自动化安装等。 工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。 疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转180测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。 为加强施工现场的安全管理,及时处置突发事件,工程公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并进行了应急预案的培训、演练。取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见图2-1),温度取源部件在管道上开孔焊接安装(见图2-2),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。图2-1压力取源部件安装范围示意图图2-2温度取源部件安装示意图 问题 1.本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?应急预案演练效果应由哪个单位来评估? 2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。 3.联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。 4.为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备? 参考答案 1.(1)工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。(2分) (2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。(2分) 【考点来源】2021教材P368，安全 2.(1) 取压点范围适用蒸汽介质的管道。(2分) 【考点来源】2021教材P138，仪表 【2013,2,单】【2021(2),2,问】 (2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装不符合规范要求。(1分) 正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。(1分) 理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接不符合规范要求。(1分) 正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。(1分) 【2017,2,单】 增值5 【2015,2,单】【2016,1,多】【2019,1,单】 3.(1) 联轴器是采用了加热装配法(2分) (2)质量部门提出异议合理(1分) (3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。(2分) 【考点来源】2021教材P73，设备 【2018(9),1,单】 4. 设备主装置、需要先期施工的设备及关键线路上的设备应优先采购，所以应优先采购换热器、疏水泵。(5分) 【考点来源】2021教材P328，进度 (三) 【背景资料】 某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容设备、管道和通风空调安装等 商务楼办公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制:控制设备采购:在量、价方面控制材料采购控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题： (1)个别柔性短管长度为300mm接缝采用粘接; (2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定 (3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm 商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设単位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。 表3多联机组空调系统施工进度计划 问题 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 4. 验收时施工单位、监理单位，设计单位分别提供什么报告给建设单位?设计单位提供什么图纸?施工单位提供什么保证书? 参考答案 1.人工费成本的控制措施、工程设备成本控制措施、材料成本的控制措施、施工机械成本的控制措施(4分) 【考点来源】2021教材P352，成本 【2018(11),1,问】 2.(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。[2分] (2)制冷剂灌注前应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。 [4分] 【考点来源】2021教材P202，通风空调 3.(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。[2分] (2)理由一:柔性短管的长度宜为150-250mm。[1分] 理由二:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。[1分] 理由三:采性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60-80mm。[1分] 【2017,1,问】【2018(11),1,多】 4. 验收时施工单位应提交竣工报告，设计单位应提交工程质量检验报告，监理单位应提交工程质量评估报告;设计单位提供竣工图，施工单位提供工程质量保修书。[5分] 【考点来源】2021教材P429/430，竣工验收 【考点来源】2021教材P436，竣工验收 (四) 【案例背景】 A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。 B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。 B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。 A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点,测量数据如表4所示 A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。图4工艺管道节点安装示意图(单位m) 问题 1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理? 2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么? 3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施? 4.卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。 5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。 参考答案 1.还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。(6分) 【考点来源】2021教材P268，合同 【2013,2,问】 2. 65+43+4.8*25+18万=246万元(2分) 索赔成立的前提条件是： 与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。(2分) 2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(2分) 3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。(2分) 【2021(1),2,问】【2021(2),2,单】 3.(1)埋地钢管道的试验压力应为0.4MPa。(2分) 1.5x0.2=0.3MPa 【考点来源】2021教材P101，工业管道 【2018(9),1,问】建筑阀门 【2019,1,问】通风管道 【2020,1,问】工业管道气压试验 【2020(12),2,问】工业管道 (2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。(2分) 【考点来源】2021教材P104，工业管道 4.(1)不合格。(2分) (2)一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。(2分) 3.5/2=175% ;175%>150%。卫生器具水平度不合格。(2分) 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 5.原因一:波纹管膨胀节安装在水流的流出端不符合规范要求。(1分) 正确做法:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。(2分) 【考点来源】2021教材P199，通风空调 原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=15%不符合规范要求。(1分) 正确做法:管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%;应该为2mm。(2分) 【考点来源】2021教材P198，通风空调 (五) 【案例背景】 安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机(跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备系统组成。安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时专家提出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。 在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正地脚螺栓孔灌浆前(如图5),监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改机组安装完成后,按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保持O.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65℃,各部位无异常。 问题： 1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知? 2.桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织? 3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?应如何整改? 4.图5的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)? 5.压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由 参考答案 1.(1) 本工程需办理特种设备安装告知的项目有工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装(2分) (2) 在施工前办理安装告知。(2分) 2021年教材新增案例题——2021教材P299 2.(1) 桥式起重机安装方案论证时,还需要补充施工人员、施工方法、施工环境(3分) 【考点来源】2021教材P292，施工组织设计 2021年教材新增考点 (2)安装公司组织专家论证。(2分) 【考点来源】2021教材P290，施工组织设计 3.(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪、经纬仪、水准仪、激光准直(铅直)仪。(可以多写一些自己觉得能用到的)(3分) 【考点来源】2021教材P449，计量 (2)问题一:钳工使用的计量器具无检定标识(1分) 整改:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。(1分) 问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。(1分) 整改:检定合格证应随附在计量器具上。(1分) 【考点来源】2021教材P446，计量 4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边。(1分)整改:15mm的平垫铁应放在中间。(1分) 问题二:斜垫铁露出设备底座60mm。(1分)整改:斜垫铁露出设备底座宜为10-50mm (1分)问 题三:地脚螺栓距离孔壁10mm(1分) 整改:地脚螺栓距离孔壁一般大于15mm。(超纲,出自《机械设备安装及验收通用规范》)(1分) (2)返工返修记录表(2分) 1)合格。(2分) 2)理由:运行中润滑油压不得小于0.1MPa,背景中是保持在0.3MPa,符合要求。(2分) (2)曲轴箱或机身内润滑油的温度不得高于70℃,背景中温度不高于65℃,符合要求。(2分) 【考点来源】2021教材P417，试运行