标准下载库 - 机电
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/tag/%25E6%259C%25BA%25E7%2594%25B5/
items: 2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
items: 2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
items: 2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
items: 2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
items: 2022年一级建造师 环球 十页纸 PDF
items: 2021年一级建造师机电实务考试真题及答案解析（校验完整版）
items: 2022年一级建造师 筑龙 三页纸 全专业

2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
type: item
date: 2024-09-27T09:42:44+08:00
description: 1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申…

2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-09-12T16:54:28+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9…

2023年一级建造师大立教育学霸笔记机电（一本通）PDF
type: item
date: 2023-08-18T08:10:44+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1JcuzQXgkvkOBmGZ7MuGHxw

2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-17T13:00:41+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。 A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降 【参考答案】D 【解析】考查机电工程常用材料。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降。由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。 2.下列考核指标中，与锅炉可靠性无关的是( )。 A.运行可用率 B.容量系数 C.锅炉热效率 D.出力系数 【参考答案】C 【解析】2020教材P24，考机电工程常用工程设备锅炉可靠性：锅炉可靠性一般用五项指标考核，即运行可用率、等效可用率，容量系数、强迫停运率和出力系数。 3.长输管线的中心定位主点不包括( )。 A.管线的起点 B.管线的中点 C.管线转折点 D.管线的终点 【参考答案】B 【解析】2020教材P36，考查工程测量技术定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。 4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是( )。 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【参考答案】B 【解析】2020教材P127，考查发电设备安装技术定子就位子→定子及转子水压试验子→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机装子→对轮复找中心并连接子→整体气密性试验等。 5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验( )。 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【参考答案】D 【解析】2020教材P131，考查自动化仪表工程安装技术仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生( )。 A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染 【参考答案】B 【解析】考查防腐蚀工程施工技术金属腐蚀的原理在精讲课里讲过，不锈钢晶间腐蚀，一般都是在酸、碱、盐环境中才会发生：这个题目背只是说潮湿环境，应该就是电化学腐蚀。 7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是( )。 A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法 C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥 【参考答案】D 【解析】2020教材P159，考查绝热工程施工技术玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工胶泥应涂抹至规定厚度，其表面应均匀平整。立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝下(A错误，应为搭接不是对接)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴，其环向、纵向缝的搭接宽度≥50m，搭接处应粘贴密实，不得出现气泡或空鼓。粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法(B错误)待第一层胶泥干燥后，应在玻璃纤维布表而再涂抹第二层胶泥(C错误)。 8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。 A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱 C.烘干物料通道 D.烘干送风管道 【参考答案】B 【解析】2020教材P166，考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。 9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。 A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图 【参考答案】A 【解析】2020教材P221，考查电梯工程施工技术随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。 10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是( )。 A.消火栓火火系统 B.泡沫灭火系统 C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统 【参考答案】B 【解析】2020教材P223，考查消防工程施工技术这题排除法就能选出来，ACD都是水灭火系统，必然需要冲洗，很明显的送分题，必须选泡沫。 11.工程设备验收时，核对验证内容不包括( )。 A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商 C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量 【参考答案】C 【解析】2020教材P282，考查采购管理：C属于外观检查的内容。 12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。 A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要 【参考答案】D 【解析】2020教材P287，考查施工组织设计工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。 13.关于施工单位应急预案…

2022年一级建造师 环球 十页纸 PDF
type: item
date: 2022-11-14T09:40:08+08:00

2021年一级建造师机电实务考试真题及答案解析（校验完整版）
type: item
date: 2022-11-10T14:47:38+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。 A.垫层基础(材料) B.联合基础(埋置深度) C.减振基础 D.箱式基础(结构形式) 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P66-67，机械设备 【解析】本题考查使用功能不同的基础分类及应用。 (1) 减振基础 可以消减振动能量的基础。 (2) 绝热层基础 在基础底部设置隔热、保温层的基础，适用于有特殊保温要求的设备基础。 2.下列整定内容中,属于配电装置过电流保护整定的是( )。 A.合闸元件整定 B.温度元件整定 C.时间元件整定 D.方向元件整定 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P78，工业电气 增值2，【2018(9),1,单】 【解析】本题考查配电装置的主要整定内容。 (1)过电流保护整定：电流元件整定和时间元件整定。 (2)过负荷告警整定：过负荷电流元件整定和时间元件整定。 (3)三相一次重合闸整定：重合闸延时整定和重合闸同期角整定。 (4)零序过电流保护整定：电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。 (5)过电压保护整定：过电压范围整定和过电压保护时间整定。 3.热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。 A.流量孔板前侧 B.管道集气处 C.流量孔板后侧 D.管道最高点 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P96，管道工程 【解析】本题考查(四)热力管道安装要求1.架空敷设或地沟敷设 每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置，与其他管道共架敷设的热力管道，如果常年或季节性连续供气的可不设坡度，但应加设疏水装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。 4.关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。 A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75% B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓(宜设置安装定位螺栓) C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测 D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P118-119，静置设备 【解析】本题考查金属结构安装工艺技术与要求。 (二)框架和管廊安装——分段(片)安装 (1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工，已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。管廊可在地面拼装成片，检查合格后成片吊装。 (2)铣平面应接触均匀，接触面积不应小于75%。 (3)框架的节点采用焊缝连接时，宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。 (4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时，无损检测和返修应在地面完成，合格后方可吊装。 (5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时，应经验算。 5.下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。 A.汇流箱安装 B.逆变器安装 C.集热器安装 D.电气设备安装 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P130，发电 【解析】本题考查光伏发电设备的安装程序。 施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。 6.关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。 A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管(总管→干管→支管) B.气源管道末端和集液处应设置排污阀 C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接(螺纹) D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值(设计文件) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P136，仪表 【解析】本题考查气源管道安装: (1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。 (2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表电气设备和线路。水平干管上的支管引出口应在干管的上方 (3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道。 (4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。 7.下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。 A.高压无气喷涂法 B.刷涂法 C.空气喷涂法 D.滚涂法 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P148，防腐蚀 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查高压无气喷涂优点。高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。 8.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。 A.应螺旋式缠绕捆扎(不得) B.多层一次捆扎固…

2022年一级建造师 筑龙 三页纸 全专业
type: item
date: 2022-11-08T21:55:30+08:00