2024年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析（海南广东补考）
1.下列不适用于潮湿系统的风管是()A.聚氨酯复合风管B.玻璃纤维复合风管C.酚醛复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B【解析】玻璃纤维复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管，但对洁净空调、酸 碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。2.电压在110kv 容量为 50000kVA的变压器为（）A.中型变压器B.小型变压器C.大型变压器D.特大型变压器【答案】C【解析】按容量分类:中小型变压器(电压在35kV 以下容量在630~6300kVA)、大型变压器(电压在63~110kv, 容量在8000~63000kVA)、特大型变压器(电压在 220kv 以上，容量在90000kVA以上)。3.将设计图纸上的钢结构测设到实地属于（）A.竣工检测B.变形监测C.安装定位D.交工检测【答案】C【解析】安装走位:将设计图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。4.下列钢丝绳环索不得使用的是（)。A.禁吊标志处绳端露出B.绳股产生松弛C.钢丝绳出现断股D.绳股产生分离【答案】C【解析】禁吊标志处绳端露出且无法修复;绳股产生松弛或分离，且无法修复。不得使用。5.下列焊接方法适用于高空作业的是（）A.CO2气体保护焊B.自保护药芯焊丝C.钨极气体保护焊D.熔化极保护焊【答案】B【解析】自保护药芯焊丝与焊条相似，不用另加气体保护焊，抗风能力优于气体保护焊，通常可在四级风力下施焊，适用于野外或高空作业，在国外建筑行业中已广泛使用，在我国长输油气管道焊接中也得到应用。6.预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为()。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.05MPaD.0.2MPa【答案】B【解析】预制直埋保温管接头安装完成后，必须全部进行气密性检验，检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格。7.下列不属于液压电梯的是()。A.对重B.液压系统C.安全部件D.电气装置【答案】A【解析】液压电梯:设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。8.下列不属于跟踪定位射流灭火系统的是(）A.气压稳压装置B.动力气体容器C.水压试验D.控制装置的安装【答案】B【解析】自动跟踪走位射流灭火系统:材料及系统组件进场检验，消防水池和消防水箱施工与安装，消防水泵和气压稳压装置及控制柜安装，消防水泵结合器的安装，供水管网和阀门及附件的安 装，火火装置的安装，探测装置的安装，控制装置的安装，布线安装，模拟未端试水装置安装，水压试验、冲洗，系统调试，系统验收，9.发电厂的洗涤塔适用于（)。A.桩基础B.独立基础C.沉井基础D.箱式基础【答案】C【解析】水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色气体是中黄色，酸、碱是紧色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。10.工业管道的氧气是()。A.大红色B.中黄色C.淡蓝色D.棕色【答案】C11.负荷传感器应安装为（）状态。A.水平B.垂直C.倾斜D.自由【答案】A【解析】负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。12.下列不适用于铅衬里的设备是()。A.静载荷作用下工作的设备B.温度较低设备C.常压设备D.真空操作的设备【答案】D【解析】铅衬里的方法分为衬铅与搪铅两种。铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。13.关于伸缩缝留设说法正确的是(）A.两固定管架间水平管道的绝热层不需要留设伸缩缝B.立式设备应在支承件上面留设伸缩缝C.当方形设备壳体上有加强筋板时，绝热层需要留设伸缩缝D.高温保温层的各层伸缩缝错开距离应大于100mm【答案】D【解析】A选项错误，两固走管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。B选项错误，立式设备及垂直管道，应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。C选项错误，当方形设备壳体上有加强筋板时其绝热层可不留设伸缩缝，14.下列属于B类计量器具的是( )。A.气相色谱仪B.变比测试仪C.阻抗图示仪D.开关机械检测仪【答案】C【解析】B类计量器具:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设 备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m 以上 卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪:压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。15.申请用电的资料不包括（)。A.用电地点B.用电负荷C.用电线路D.用电性质【答案】C【解析】建设工程申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的 用电资料，主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、 保安电力、用电规划等。16.下列由国家市场监督管理总局负责实施的是（)A.GC1B.GB1C.GA2D.GCD【答案】C【解析】GA1、GA2级压力管道的设计、安装许可由国家市场监督管理总局负责实施，其他级别的压力管道设计、安装许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施。 二、多选题17.关于塔器焊接试板说法正确的是()A.塔器焊后需热处理时，试件后进行热处理B.试板材料应与塔器用材具有相同标准准C.试板煌接后及时打上焊工钢印代号D.试板材料应与塔器用材具有相同厚度E.由施焊塔器的焊工，在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板【答案】B,C,D,E【解析】A选项错误，塔器焊后需热处理时，试件应随焊缝一起进行热处理。18.属于发电机穿转子穿装前的工作（)A.定子水压试验B.单独气密性试验C.转子水压试验D.励磁机安装E.氢冷器安装【答案】A,B,C【解析】发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正一定子就位、找正一定子及转子水压试验一发电机穿转子一氢冷器安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→ 对轮复找中心并连接一整体气密性试验等发电机转子穿装前进行单独气密性试验。19.施工机械选择的方法有()A.应用综合评分法B.界限使用判断法C.单位工程量成本比较法D.存储理论法E.等值成本法【答案】A,B,C,E【解析】施工机械选择的方法(1)应用综合评分法。综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择。(2)单位工程量成本比较法。根据机械设备所耗费用进行比较选择。(3)界限使用判断法。单位工程量成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单 位工程量成本相等时的使用时间，并根据该时间进行选择，则会更简单，也更可靠。(4)等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长，且涉及购置费用，则在选 择机械设备时往往涉及机械设备原值、资金时间价值等问题，这时可采用等值成本法 进行选择。等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。20.关干洁净手术室净化空调系统的说法，正确的有()A.机组的送风机按系统总风量和总阻力选择B.机组内表面应光滑和耐腐蚀并且易于清洁C.机组内的风机选用的风量应等于计算风量D.各级过滤器的阻力按初阻力的 3倍计算E.机组内静压保持 1kPa 时漏风率不大于 1%【答案】A,B,E【解析】净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性，机组内静压保持1kPa 时，漏风率不得大于1%。空气处理机组内表面应光滑、耐腐蚀和易于清洁。空气处理 机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择，风机选用风量应在系统计算风量上附加5%~10%;计算系统总阻力时，各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的 1.5~2.0倍计算。21.关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法，正确的有()A.碾压法B.换填法C.压重法D.强夯法E.桩基法【答案】A,B,D,E【解析】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。22.关于竣工档案组卷的说法，正确的有()A.文字材料卷厚度不宜超过 30mmB.施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行组者E.图纸卷厚度不宜超过 50mm【答案】B,D,E【解析】A选项错误，案卷不直过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不直超过50mm。C选项错误，竣工图应按单位工程分专业进行组卷。23.关于竣工结算原则说法正确是()。A.计日工费用应按发包人实际签证确认的数量计算B.暂估价材料以招标确定的中标价格取代暂估价C.索赔费用应依据承包方上报的金额计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算E.暂列金额如有差额由发包人补足【答案】A,D,E【解析】B选项有瑕疵，尽量不选。暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标的，以招标确定的中标价格取代暂估价;不属于依法必须招标的，应按合同约定的定价方式双方最终确认的价格取代暂估价。C选项错误，索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
2024年一级建造师【公路】共享课件【环球、优路、233】
JGS-公路-公开课-朱娟婷YL-全年学习规划-公路实务四科.pdfYL-公路-思维导图.pdfHJ-公路-22年补考真题.pdf24年一建执业资格考试大纲.pdf24年公路-新教材大纲解读-安慧.mp4https://pan.baidu.com/s/1BMfTNJJtVd2l5s73JM7aKg 提取码：dy5xhttps://pan.baidu.com/s/1YKUAGgLNXnHZ9IN-EcDgRw?pwd=raz3https://pan.baidu.com/s/1KYxBhynssHg54pYsC0tCpQ 提取码：uey1https://pan.baidu.com/s/1MY1m_GzUvv7zJg5AOMPn3w?pwd=ceu6https://pan.baidu.com/s/16nBeNduGPj1VCzQGOrG0pA 提取码：g1n0https://pan.baidu.com/s/1o6hFwhBezdM1te7knaXYsQ 提取码：d41h
2023年一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1.修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是( )。A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷 C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装积累误差【答案】D【解析】P74，修配法必要时采用，抵消过大的安装累积误差。2.金属氧化物接闪器试验时，需测量的是( )。A.电导电流 B.持续电流 C.放电电流 D.短路电流【答案】B【解析】P86，接闪器的试验内容4)测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压3.关于阀门安装时的说法，正确的是( )。A.螺纹连接时阀门应开启 B.安全阀门应该水平布置 C.焊接连接时阀门应关闭 D.按介质流向定安装方向【答案】D【解析】P94，阀门的安装1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向，检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态;在管道系统安装完成进行压力试验时，安全阀须采取隔离措施，避免损坏安全阀，破坏其技术参数。4.关于金属立式拱顶罐底板施工的说法，正确的是( )。A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中B.中幅板焊接先焊长缝，后焊短缝C.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙【答案】C【解析】P110，金属储罐-预防焊接变形的技术措施1.组装技术措施(1)储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度，避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形2.焊接技术措施(1)底板控制焊接变形的措施1)边缘板采用隔缝焊接，边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝，内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并附逢对称焊接的原则，分段退焊或跳焊3)罐底与罐壁连接的角焊缝：先焊内侧环形角缝，冉焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法(2)壁板控制焊接变形的措施1)壁板焊接要先纵缝、后环缝，环缝焊工要对称分布，沿同一方向施焊2)扫底焊时，焊工要分段跳焊或分段退焊3)在焊接薄板时，应采用φ3.2的焊条，采用小电流、快速焊的焊接参数施焊，用小焊接热输入，减少焊缝的热输入量，降低焊接应力，减少焊接变形5.凝汽器组装完毕后，汽侧应进行的试验是( )。A.真空试验 B.压力试验C.通球试验 D.灌水试验【答案】D【解析】P125，凝汽器组装完毕后，汽侧应进行灌水试验。6.关于温度检测仪表安装的说法，错误的是( )。A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【答案】B【解析】P132，温度检测仪表安装：1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时，应按设计要求采取防弯曲措施2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中3)在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固7.关于搪铅法施工的做法，正确的是( )。A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈B.直接塘铅法搪铅应1次成型，不可反复搪铅C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡D.搪铅时，每层不需中间检查且厚度可不一致【答案】C【解析】P148，搪铅法施工：1)搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽2)直接搪铅法搪铅不应少于2层3)间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡，挂锡厚度符合要求4)搪铅时，每层应进行中间检查。厚度应均匀一致，不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷8.关于保冷塔上附件的保冷施工要求，正确的是( )A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷【答案】D【解析】P152，附件要求1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。设备裙座肉、外壁均应进行保冷。9.工业炉窑烘炉时，编制的烘炉曲线内容不包括( )A.升温速度 B.恒温时间 C.烘炉期限 D.材料性能【答案】D【解析】P163，烘炉曲线包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。10.当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa，其试验压力为工作压力的( )。A.1.1倍 B.1.15倍 C.1.25倍 D.1.5倍【答案】D【解析】P169，供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa11.关于柔性导管敷设的说法，正确的是( )。A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9mB.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3mC.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体【答案】C【解析】P179，柔性导管敷设要求1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于1.2m2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头3)明配柔性导管固定点间距不应大于1m，管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体12.关于消声器、消声弯头制作安装的说法，正确的是( )A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网D.消声器安装时，必须设置独立的支、吊架固定牢固【答案】D【解析】P190，消声器、消声弯头：1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定2)消声器制作所选用的材料应符合设计的规定，如防火、防潮、防腐和卫生性能等要求，外壳应牢固、严密，填充的消声材料应按规定的密度均匀敷设3)矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并应顺气流方向进行搭接5)消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%A平面边长大于800mm时必须设置，错误。B顺气流方向搭接，错误。C保护层应采用不易锈蚀的材料，不得采用普通铁丝网，错误。13.建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括( )。A.电流强度测量 B.屏蔽性能要求 C.接头安装工艺 D.接地电阻要求【答案】A【解析】P208，信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准规定。14.曳引式电梯施工程序中，曳引机安装的紧前工序是( )。A.对重安装 B.导轨安装 C.轿厢安装 D.导靴安装【答案】B【解析】P215，电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序：设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。15.下列仓库中，能使用自动喷水灭火系统的是( )。A.聚乙烯储备仓库 B.锌粉储存库C.低亚硫酸钠仓库 D.碳化钙仓库【答案】A【解析】P227，储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。16.施工机械选择时，通过计算折旧费用进行比较的方法是( )。A.应用综合评分法 B.单位工程量成本比较法 C.界限使用判断法 D.等值成本法【答案】D【解析】P331，等值成本法又称折算费用法，是通过计算折旧费用，进行比较，选择费用低者。17.项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。A.工程所在地的行政机构 B.特种设备安全监督机构C.工程所在地的公安机构 D.工程所在地的医疗机构【答案】B【解析】P328，机电工程项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调包括：工程所在地的基层行政机构;工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;其他。18.下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是( )。A.审查分包商进度计划 B.建立进度目标控制体系C.编制资金需求计划表 D.建立图纸变更审查制度【答案】A【解析】P334，技术措施：1)为实现计划进度目标，优化施工方案，分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性2)审查分包商提交的进度计划，使分包商能在满足总进度计划的状态下施工3)编制施工进度控制工作细则，指导项目部人员实施进度控制4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法，并结合计算机的应用，对机电工程进度实施动态控制。BD属于组织措施，C属于经济措施。19.下列压力管道施工资质中，可覆盖GC2压力管道安装的是( )。A.GA2 B.GB1 C.GB2 D.GCD【答案】D【解析】P462，GC1、GCD覆盖GC2。20.建筑工程质量验收划分时，子单位工程的划分是按( )。A.材料种类划分 B.施工特点划分 C.使用功能划分 D.设备类别划分【答案】C【解析】P479，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。二、多选题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)21.下列合金钢中，属于工程结构用的合金钢有( )。A.合金结构钢 B.合金弹簧钢 C.合金钢筋钢 D.高锰耐磨钢 E.压力容器用合金钢【答案】ACDE【解析】P2，工程和建筑结构用的合金钢，包括可焊接的高强度合金结构钢、合金钢筋钢、铁道用合金钢、地质石油钻探用合金钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。22.下列塔设备中，属于按单元操作分类的有( )。A.加压塔 B.解吸塔 C.填料塔 D.精馏塔E.反应塔【答案】BDE【解析】P25，塔设备按单元操作分为：精熘塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、干燥塔等。A属于按操作压力分类。 C属于按内件结构分类。23.三角高程测量精度的影响因素有( )。A.距离误差 B.大气垂直折光误差 C.垂直角误差 D.仪器及视标高误差 E.环境温度差【答案】ABCD【解析】P33，测量精度的影响因素：距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。24.起重机的起升高度计算时，计算式中的高度参数有( )。A.基础高度 B.设备高度 C.吊机高度 D.吊索具高度 E.地脚螺栓高度【答案】ABDE【解析】P41，高度参数包括：设备高度、索具高度、基础高度、地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地脚螺栓高度。25.焊接时，可用作焊接保护气体的有( )。A.丙烷 B.氧气 C.乙炔 D.氩气 E.二氧化碳【答案】BDE【解析】P53，焊接用气体分类1)保护气体：二氧化碳、氦气、氩气、氮气、氧气和氢气﹑2)切割用气体(包括助燃气体)：氧气;可燃气体：乙炔、丙烷、液化石油气、天然气26.国际机电工程项目合同风险中，属于环境风险的有( )。A.财经风险 B.技术风险C.法律风险 D.营运风险E.收益风险【答案】ACE【解析】P267，环境风险防范：不可抗力风险防范、市场和收益风险防范、政治风险防范、财经风险防范、法律风险防范。 BD属于自身风险防范。27.下列设备监造时的监督点中，属于文件见证点的有( )。A.检验记录 B.规范标准 C.技术协议 D.合格证明E.试验报告【答案】ADE【解析】P284，文件见证点设置时制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书等技术文件。28.需要编制专项工程施工组织设计的分部工程施工特点有( )。A.技术难度大 B.工艺较复杂 C.施工工期紧 D.采用新工艺 E.质量要求高【答案】ABDE【解析】P291，如施工技术难度大、工艺复杂、质量要求高、采用新工艺或新产品应用的分部(分项)工程或专项工程都需要编制详细的施工技术与组织方案，因此专项工程施工组织设计也称为施工方案。29.下列工程费用中，属于变动成本的有( )。A.机械使用费 B.工程措施费 C.安全措施费 D.工具使用费 E.检验试验费【答案】BCE【解析】P351-352，A机械使用费其中部分属于变动成本，部分属于固定成本，A错。措施费是水、电、风、汽等费用以及现场发生的其他费用，多数与工程量发生联系，属于变动成本，BC正确。工具用具使用费中，行政使用的家具费属固定成本，D错。检验试验费、外单位管理费等与工程量增减有直接关系，则属于变动成本范围，E正确。30.关于工程竣工结算编制的说法，正确的有( )。A.签证费用以双方已确认金额计算 B.经确认的工程计量直接进入结算C.以招标确定的中标价取代暂估价 D.计日工按承包人实际确认的数量E.暂列金差额由合同双方共同承担【答案】ABC【解析】P369，计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合单价计算，D错。暂列金额应减去合同价款调整金额、索赔和现场签证计算，如有余额归发包人，如有差额由发包人补足，E错。三、实务操作与案例分析(共5题，1-3题每题20分，4-5题每题30分。请根据背景资料，按要求作答。(一)【背景资料】安装公司承包一商业综合办公楼机电工程，承包内容包括通风空调工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购计划，对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订设备采购合同后，对设备进行催交、检验，保证了工程进度和施工质量。安装工程在给排水和通风空调的检查中，对存在的问题进行了整改：(1)建筑给排水工程中，给水管道直接紧贴建筑物预留孔的上部穿越抗震缝;(2)通风空调工程的水泵设计为整体安装，安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰，横向水平偏差为0.2‰;水泵与电机采用联轴器连接，联轴器两轴心的轴向倾斜为0.2‰，径向位移为0.1mm。商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统，其灭火系统构成如图1所示。在系统调试合格后，安装公司对系统设备、阀门等设置了标识，便于运维人员的管理操作。竣工验收时，提交了工程质量保修书及其他文件。(图1暂缺)【问题】1.设备采购中，应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成?2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?3.水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?4.图1中①、②、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?【参考答案】1.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。(3分)(2)设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。(2分)2.给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。(6分)3. (1)泵体纵向水平偏差0.2‰不符合规范要求;规范要求:泵体纵向水平偏差不应大于0.1‰。(2)联轴器径向位移0.1mm不符合规范要求;规范要求:泵轴径向位移不应大于0.05mm。 (4分)4.①单向阀、②安全阀、③选择阀。(3分)保修期限为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。(2分)(二)【背景资料】某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目，其中新氢压缩机2台，为对置式活塞机组，散件到货，现场清洗组装。机组安装采用联合基础，压缩机曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式，减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。在设备安装前，安装队查验了压缩机机组的基础，主要检查项目：基础的坐标位置，不同平面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸，预埋活动地脚螺栓锚板的标高，预留地脚螺栓孔的中心线位置。质量工程师检查时，发现有重要项目未查，要求安装队补充完善。压缩机曲轴箱找平找正后，安装厚壁滑动轴瓦，用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清洗干净的曲轴轴颈涂上红丹，就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦，在未拧紧螺栓时，检查上下轴瓦接合面。曲轴箱固定后，以曲轴箱为基准，安装盘车器、减速箱、电动机等，设备找正固定后，开始配管工作。安装工程师就设备配管进行了专项技术交底，强调了法兰密封面检查、无应力配管的监测方法。在定期的安全培训中，安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图2)，要施工人员对照识别。【问题】1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?2.检查轴瓦内孔与轴颈时，哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么?3.法兰安装时的密封面不得有哪些缺陷?设备与管道法兰连接时应检验法兰的哪两个参数?应用什么测量工具在何处监测机组的位移情况?4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?【参考答案】1. 安装队还需补充检查：凸台上平面凹穴尺寸，平面的水平度，基础立面的铅垂度，预留地脚螺栓孔的深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的位置。(5分)(设备基础混凝土强度的验收、设备基础外观质量检查验收、设备基础常见质量通病)2.(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定;(3分)(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面;(1分)(3)接合面的合格标准：用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。(1分)3. 法兰安装时的密封面划痕、斑点等缺陷;(2分)设备与管道法兰连接时应检验法兰的平行度、同轴(心)度;(2分)应用百分表在联轴节处监测机组的位移情况。(1分)4. A处: 瓦材堆放不安全(易坠落)，造成高处坠落，物体打击。(1分)B处: 作业现场人员穿裙子、高跟鞋;人员立于倒行的车辆正后方指挥倒车(容易被车辆撞夹到)(2分)C处: 吊装作业现场无人监护、吊装作业后吊钩未升高、吊钩防脱落卡损坏(1分)D处: 其他人员在起吊作业面下穿行、搬运长梯应由两人分两端抬运(1分)(三)【背景资料】安装公司中标某工业房机电安装工程，合同内客包含电气工程、管道工程、通风空调工程、设备安装及配售发电工程等所有机电安装，合同还约定了其相应的系统性能考核。安装公司进场后，编制专项工程的各种可行性施工方案，根据方案的一次性投资总额、产值贡献率、对工程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较，按最优的方式确定了施工方案。某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa：在常温试压时，试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时，设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。安装公司在发电机转子进行单独气密性试验时，检查转子的重点部位无泄露，并会同有关人员进行最后清扫，查无杂物。确认了转子机务、电气仪表安装已经完成，将转子吊装到位，用专用工具穿装。监理工程师发现后制止，认为有工序未完不能穿装。安装公司整改后穿装工作完成。安装公司按试运行方案，联合试运行合格后，向建设单位递交了工程交接证书，要求建设单位接收。建设单位认为该工程没有生产正式产品，未达到移交条件为由，拒绝接收。【问题】1.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?2.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。3.应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?4.工程质量接受意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?【参考答案】1.还应考虑各方案的资金时间价值、对环境影响的程度、综合性价比。(6分)2.(1)A压力表应设置在管网系统的最不利点。(2分)(2)B排气阀设置在管网系统最高点。(2分)(3)试验压力为3×6.5=19.5MPa。(2分)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)PT=1.5P[σ]T/[σ]tPT——试验压力(表压)MPaP——设计压力(表压)MPa[σ]T——试验温度下，管材的许用应力 (MPa);[σ]t——设计温度下，管材的许用应力(MPa)当试验温度下管材的许用应力与设计温度下管材的许用应力之比大于6.5 时，应取6.5。3.(1)重点检查滑环下导电螺钉、中心孔堵板的密封情况，消除泄露后应再经漏气量试验。(2分)(2)转子安装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行(2分)4.(1)“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容和试车情况阐明接收意见(3)(2)建设单位拒绝接收合理;(1分)理由：工程进行试车没有生产正式产品，合同施工任务未全部完成，不具备工程移交条件。【P426】工程进行投料试车产出合格产品，并经过合同规定的性能考核期后，由总承包单位和建设单位签订《工程交接证书》，作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的全部完成，工程正式移交建设单位。 (四)【案例背景】某安装公司承包一商务楼(地上20层，地下2层，地上1~5层为商场)的变配电安装工程。工程主要设备：三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业主采购，已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因1~5层的商场要提前开业，变配电工程需配合送电。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图纸及施工总进度计划，编制了变配电工程的施工方案、施工进度计划(见图4-1)，报建设单位审批时被否定，要求优化进度计划，缩短工期，并承诺赶工费由建设单位承担。项目部依据公司及项目所在地的资源情况，优化施工资源配置，列出进度计划可压缩时间及费用增加表(见表4)。项目部施工准备充分，落实资源配置，依据施工方案要求向作业人员进行技术交底，明确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序，明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变压器施工中的某工序示意图(见图4-2)。变配电工程完工后，供电部门检查合格送电，经过验电、校相无误。分别合高、低压开关，空载运行24h，无异常，办理验收手续，交建设单位使用;同时整理技术资料，准备在商务楼竣工验收时归档。【问题】1.项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?4.图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?5.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包含哪些内容?【参考答案】1.(1)工期为90天。(2分)(2)可压缩工期24天。(2分)(3)压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。(2分)2.(1)劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力资源供应环境。(3分)(2)根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。(3分)3.(1)技术准备，现场准备，资金准备。(3分)(2)应落实劳动力、物资资源配置。(2分)4.(1)变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。(2分)(2)高压绕组连同套管的绝缘电阻采用2500V兆欧表(1分)，如果测低压绕组用500V的兆欧表(1分)(3)工序之间的逻辑关系有顺序、平行、交叉。(3分)5.(1)变配电装置空载运行时间满足要求。(2分)(2)技术资料包括：施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单。(4分) (五)【案例背景】某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容：干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t，跨距16.5m)。干熄焦的动力驱动设备：电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t，提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方，提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶，通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统，同时配套发电机组及辅助系统，利用锅炉产生的高温高压蒸汽发电，高温高压自然循环锅炉参数见表5。安装公司项目部进场后，进行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料，对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别，由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工程专项施工方案。提升机框架主梁上平标高为+60.00m，为提高施工效率、保证施工安全，在提升框架施工前，需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建筑起重机械安全监督管理规定》要求，在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构，框架中部设有水平支撑及前刀撑：钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。冷焦排出装置重量8.98t，安装于干熄炉底部。由于场地原因，冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方，无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具，完成了冷焦排出装置的水平运输工作。【问题】1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。2.项目部在建筑塔吊安装前，办理安装告知的做法是否正确?说明理由。3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?4.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?5.计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时，对设置的压力表有哪些要求?【参考答案】1.电动双梁起重机和提升机安装需要编制专项施工方案并进行专家论证。(2分)理由：起重量300kN(30t)及以上的起重机安装和拆卸工程属于超危大工程，需要编制专项施工方案并进行专家论证。(4分)2.不正确，起重机最大起重量25t，起升高度超过60m。属于特种设备，安装前应书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，而项目部向建设主管部门办理了施工告知不正确。(6分)3.(1)抗滑移系数试验。(3分)(2)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。(3分)4.①将设备吊装至拖排滚杠上(1.5分)②手拉葫芦挂钩固定在建筑物上(1.5分)③将葫芦钢丝绳挂钩挂在设备上(1.5分)④通过手拉拉链配合枕木撬动至指定安装位置。(1.5分)【解析】本题考察利用已有建筑物吊装，课本例题原图5.(1)11.28Mpa×1.25=14.1MPa(2分)(2)试验用压力表已经校验合格并在检验周期内(1分)，其精度不得低于1.6级(1分)，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~3倍(1分)，压力表不得少于两只。(1分)
2022年一级建造师公路实务考试（补考）真题及答案解析
1.粉煤灰路堤的防护应采用()。A.包边防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土空心块护坡防护D.石笼防护【答案】A【解析】粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于2m。2.高速公路、一级公路高程测量的精度等级是是()A.二级B.三级C四等D.五等【答案】C【解析】3.沥青现场冷再生适用病害严重的()道路A.一级以下B.三级以下C.二级以下D.高速公路【答案】A【解析】现场玲再生工艺一般适用于病害严重的一级以下公路沥青路面的翻修、重建，冷再生后的路面一般需要加铺一定厚度的沥青罩面。4.下列属于可变荷载的是()。A.风荷载B.船舶撞击作用C.汽车碰撞作用D.地震作用【答案】A【解析】5.预应力张拉时，千斤顶轴线应与()重合A.预应力筋B.锚垫板C.梁体结构D.【答案】D【解析】预应力实施张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。6.下列属于一般跨度隧道的是()。A.单行洞B.单洞三车道C.单洞双车道D.单洞双道+紧急停车带【答案】C【解析】7.可能会发生A级灾害的的是()A.物探较大异常地段B.可溶岩与非可溶岩交错C.小型断裂带D.XXXX【答案】B【解析】A级：存在重大地质灾害隐患的地段，如大型暗河系统，可溶岩与非可溶岩接触带，软弱、破碎、富水、导水性良好的地层和大型断层破碎带，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水突泥地段，诱发重大环境地质灾害的地段，高地应力、瓦斯、天然气问题严重的地段及人为坑洞等。8.可采用全断面法开挖的隧道是()AB.I-III级中小跨度隧道CD.【答案】B【解析】全断面法适用于I-Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，IV级围岩中跨度隧道和I级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。9.防眩板安装后，有划痕，变色，颜色不均现象施工完毕后适合目测检查的时间是()。A.清晨B.中午C.下午D.晚间【答案】D【解析】防眩板或防眩网的整体应与公路线形协调一致，不得出现高低不平或者扭曲的外形。防眩板或防眩网应牢固安装，外观不应有划痕、颜色不均、变色等外观缺陷。防眩设施施工完成后，宜在晚间进行实地目测检查。10.公路路灯系统由路灯杆、配电箱()组成A.高压电源线B.继电保护装置C.光源D.高压配电线【答案】C【解析】公路照明系统一般由低压电源线、配电箱(包括低压开关)、低压配电线、灯杆、光源和灯具组成。11.属于总工进行技术交底的内容是()A.实施性施工组织设计金棉贮活塑B.专项施工方案C.xXxD.XXXX【答案】A【解析】施工技术交底必须在相应工程内容施工前分级进行。第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。第二级：项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底。第一级交底主要内容为实施性施工组织设计、技术策划、总体施工方案、重大施工方案等，包括合同文件中规定使用的有关技术规范、监理办法及总工期;设计文件、施工图纸的说明和施工特点以及试验工程项目的施工技术标准、采用的工艺;施工技术方案、工程的重难点、施工主要使用的材料标准和要求，主要施工设备的能力要求和配置;主要危险源、质量保证措施、安全技术措施、季节性施工措施以及有关四新技术要求等。12.应急预案评估的最长时间是()A.半年B.一年C.二年D.三年【答案】D【解析】施工单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。施工单位应当每三年进行一次应急预案评估。13.拌合站平面位置图，配合比应贴在()A.XXXXB.拌合楼附近C.XXXD.XXX【答案】B14.寒冷地区沥青采用标准()A.稠度小，延展度小B.稠度小，延展度大C.稠度大，延展度小D.稠度大，延展度?【答案】B【解析】稠度大的沥青在低温下比稠度小的沥青脆，造成路面开裂，延度越大，表明沥青的塑性越好。所以冬季寒冷地区选择稠度小、延展度大的。15.支架现浇箱梁时，中间孔的浇筑顺序是()A.由悬臂端开始向已浇段推进B.由一联末尾向已浇段推进C.从桥台向已浇段推进D.XXX【答案】A16.招标中最高限价业主应该在()范围内调查?A.投资估算B.初步设计概算C.施工图预算D.施工预算【答案】B【解析】项目法人应当在初步设计批准概算范围内确定最高投标限价。17.二级以下公路选用的石灰应()。A.不低于I级B.不低于Ⅱ级C.不低于Ⅲ级D.不低于V级【答案】C【解析】高速公路和一级公路用石灰应不低于Ⅱ级技术要求，二级公路用石灰应不低于Ⅲ级技术要求，二级以下公路宜不低于Ⅲ级技术要求。18.施工单位的项目负责人对项目安全生产负有下列责任()。A.组织或参与拟订本项目安全生产规章制度B.及时、如实报告生产安全事故，保护现场并等待救援C.依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案D.组织或参与本单位施工应急救援预案【答案】C【解析】项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责：(1)建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩。(2)按规定配足项目专职安全生产管理人员。(3)结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程。(4)组织制定项目安全生产教育和培训计划。(5)督促项目安全生产费用的规范使用。(6)依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。(7)建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作，确认重大事故隐患整改情况。(8)组织制定本合同段施工专项应急预案和现场口置方案，并定期组织演练。(9)及时、如实报告生产安全事故并组织自救。多选题：19.应进行试验路段施工的情况()。A.山脊线填土路堤B.三级土石路堤C.风沙地区路基D.二级填土路堤E.季节性冰冻地区路基【答案】B，C，E【解析】下列情况应进行试验路段施工：1.二级及二级以上公路路堤。2.填石路堤、土石路堤。3.特殊填料路堤。5.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。20.交通标线的主要作用是传递有关道路规则、警告和指引交通，以下属于交通标线的是()。A.箭头B.立面标记C.线形诱导标D.突起路标E.实体标记【答案】A.B，D.E【解析】交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成的。21.下列软土路基处理方式属于粒料桩的是()。A.CFG桩B.粉喷桩C.砂桩D.浆喷桩E.碎石桩【答案】CE【解析】粒料桩施工规定：(1)砂桩宜采用中、粗砂，粒径大于0.5mm颗粒含量宜占总质量的50%以上，含泥量应小于3%，渗透系数应大于5x10-2mm/s;也可使用砂砾混合料，含泥量应小于5%。(2)碎石桩宜采用级配好、不易风化的碎石或砾石，最大粒径宜不大于50mm，含泥量应小于5%(3)施工前应进行成桩工艺和成桩挤密试验。(4)粒料桩可采用振冲置换法或振动沉管法，宜从中间向外围或间隔跳打。邻近结构物施工时，应沿背离结构物的方向施工。22.混凝土摊铺速度的确定因素有()A.板厚B.混凝土工作性能C.工期D.振捣排气效果E.布料能力【答案】ABDE【解析】滑模摊铺应缓慢、匀速、连续不间断地作业。滑模摊铺速度应根据板厚、混凝土工作性、布料能力、振捣排气效果等确定，可在0.75～2.5m/min之间选择，宜采用1m/min。23.沥青混凝土运输车数量以O依据确定A.运距B.气温C.生产能力D.压路机数量E.xxx【答案】A.C【解析】根据拌合站的产量、运距，合理安排运输车辆。24.钻孔灌注桩施工中钢护筒的作用是A.增强桩体强度B.隔离地表水C.稳定孔壁D.钻头导向E.保护孔口地面【答案】BCDE【解析】护简能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔囗地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用等。25.隧道施工中产生塌方的原因有0A.不良地质条件B.设计标准不明确C.施工方法错误D.设计施工图考虑不周E.地下水变化【答案】A.CE【解析】隧道开挖时，导致塌方的原因有多种：一是自然因素即地质状态、受力状态、地下水变化等;二是人为因素，即不适当的设计，或不适当的施工作方法等。由于塌方往往会给施工带来很大困难和问朋大经济损失。因此，需要尽量注意排除会导致塌方的各种因素，尽可能避免塌方的发生。26.土方路基质量控制关键点包括哪些()A.路基顶面高程B.路基原地面处理C.压实设备与压实方案D.路基纵横向排水系统设置E.最大干密度确定【答案】BCDE【解析】土方路基工程施工中常见质量控制关键点：(1)施工放样与断面测量。(2)路基原地面处理，按施工技术合同或规范规C要求处理，并认真整平压实。问朋友(3)使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。27.施工竣工结算所采用的依据有0A.公路预算定额B.工程承包合同C.交工决算报告D.日常施工记录E.技术规范【答案】B.DE【解析】工程施工结算的主要依据有国家和地方有关主管部门颁发的有关工程造价编制、管理方面的文件，工程承包合同，合同条款，技术规范，工程量清单设计图纸，计量的工程量，日常施工记录等。28.交工验收的主要内容有0A.检查合同文件执行情况B.检查工程实体审查有关资料C.对工程项目进行综合评价D.对监理设计单位进行初步评价E.核查工程完工数量是否与批准设计文件相符【答案】A.D，E【解析】交工验收的主要工作内容：(1)检查合同执行情况。(2)检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料。(3)检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。(4)检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品的质量抽(检)测报告。(5)核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致。(6)对合同是否全面执行、工程质量是否合格做出结论。(7)按合同段分别对设计、监理、施工等单位进行初步评价。
2022年一级建造师水利实务考试（补考）真题
1.大型水利工程，项目法人人数不少于()A.15B.30C.50D.60【答案】B【解析】项目法基本条件水利工程建设项目法人应具备以下基本条件：①具有独立法人资格，能够承担与其职责相适应的法律责任。②具备与工程规模和技术复杂程度相适应的组织机构，一般可设置工程技术、计划合同、质量安全、财务、综合等内设机构③总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的50%。2.低水头，大流量应采用()种水轮机。A.贯流式B.轴流式C.斜击式D.XXXX【答案】A【解析】贯流式水轮机的适用水头为25m它是低水头、大流量水电站的一种专用机型，由于其卧轴式布置及流道形式简单，所以土建工程量少，施工简便，因而在开发平原地区河道和沿海地区潮沙等水力资源中得到较为广泛的应用。3.水工纤维混凝土拌和，应()A.干拌B.湿拌C.先干拌再湿拌D.先湿拌再干拌【答案】C【解析】水工纤维混凝士的拌合宜先干拌后湿拌，必要时可分散布料水工纤维温凝土宜适当延长拌合时间。4.图中Ps是()A.扬压力B.渗透压力C.动水压力D.静水压力【答案】B【解析】5.砂砾料填筑的设计控制指标()A.干密度B.相对密度C.压实参数D.最优含水率【答案】B【解析】砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标在!、砾石的相对密度不应低于0.75，砂的相对密度不应低于0.7，反滤料宜为0.76.深基坑未按要求监测属于()种隐患类别。A.基础管理B.专项工程C.临时工程D.??【答案】B【解析】7.风险接受准则，IⅡ类风险属于()A.可接受B不可接受C.可忽略D.有条件可接受【答案】A【解析】8.堤防工程洪水重现期为50年一遇，该提防为几级工程()A.1级B.2级C.3级D.4级【答案】B【解析】9.水准仪按精度不同划分为()个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】C【解析】水准仪按精度不同划分为4个等级，分为普通水准仪(DS3、DS10)和精密水准仪(DS05、DS1)。10.人工分()个档次。A.一B.二C.三D.四【答案】D【解析】每种计算方法将人工均划分为工长高级工、中级工、初级工四个档次。11.被列入水利建设市场主体信用评价“黑名单”，累计记()分。A.10B.20C.?D.??【答案】B【解析】被列人全国水利建设市场监管服务平台“黑名单”且处于公开期内的，记20分12.黏性土体发生隆起，断裂，浮动现象的，都称为()。A.???B.??C.?D.流土【答案】D【解析】在渗流作用下，非粘性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象;或者站性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象，都称为流土因为在渗流出口处往往渗透坡降最大，所以流土现象主要发生在黠性土及较均匀的非粘性土体的渗流出口处13.最高洪水位以下的水库静库容是水库的()A.总库容B.防洪库容C.调洪库容D.兴利库容【答案】A【解析】总库容指最高洪水位以下的水库静库容它是一项表示水库工程规模的代表性指标，可作为划分水库工程等别及建筑物级别，确定工程安全标准的重要依据14.设计变更是指自水利工程初步设计批准之日起至()止，对已批准的初步设计所进行的修改活动。A.xB.XXXC.工程竣工验收交付使用之日D.XX【答案】C【解析】设计变更是指自水利工程初步设计批准之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对已批准的初步设计所进行的修改活动。15.通过审查的水利ppp项目实施方案，应经()审批。A.发展改革部门B.财政局C.水行政主管部门D.项目所在地政府【答案】D【解析】通过审查的水利ppp项目实施方案，应按程序报项目所在政府审批16.不退还投标方的投标保证金的银行同期存款利息属于()A.影响生产经营成本标准B.影响生产经营行为标准C.XxD.XXX【答案】A【解析】影响生产经营成本标准(1)不得违法给予特定经营者优惠政策，包括但不限于没有法律、行政法规或者国务院规定依据，给予特定经营者财政奖励和补贴②没有专门的税收法律、法规和国务院规定依据，给予特定经营者税收优惠政策没有法律行政法规或者国务院规定依据，在土地、劳动力、资本、技术数据等要素获取方面，给予特定经营者优惠政策没有法律、行政法规或者国务院规定依据，在环保标准排污权限等方面给予特定经营者特殊待遇⑤没有法律、行政法规或者国务院规定依据，对特定经营者减免、缓征或停征行政事业性收费、政府性基金、住房公积金等给予特定经营者的优惠政策应当依法公开(2)安排财政支出一般不得与特定经营者缴纳的税收或非税收入挂钩，主要指根据特定经营者缴纳的税收或者非税收入情况，采取列收列支或者违法违规采取先征后返即征退等形式，对特定经营者进行返还，或者给予特定经营者财政奖励或补贴、减免土地等自然资源有偿使用收入等优惠政策(3)不得违法违规减免或者缓征特定经营者应当缴纳的社会保险费用，主要指没有法行政法规或者国务院规定依据，根据经营者规模所有制形式组织形式、地区等因素，减免或者缓征特定经营者需要缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险、工伤保险费、生育保险费等(4)不得在法律规定之外要求经营者提供或扣留经营者各类保证金，包括但不限于：①没有法律、行政法规依据或者经国务院批准，要求经营者交纳各类保证金②限定只能以现金形式交纳投标保证金或履约保证金③在经营者履行相关程序或者完成相关事项后不依法退还经营者交纳的保证金及银行同期存利息17.施工期用水按0进行校核。A.消防用水量B.XXC.xD.XXX【答案】A【解析】供水系统主要供工地施工用水、生活用水和消防用水。施工供水量应满足不同时期日高峰生产和生活用水需要，并按消防用水量进行校核。18.下列()属于防汛工作的原则。A.XXB.XXXXC.团结协作和局部利益服从全局利益D.XXX【答案】C【解析】《防汛条例》规定，防汛工作实行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。19.水电水利工程项目划分为()A.单元工B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.单项工程【答案】A.B，C，D【解析】水电水利工程项目一般按单位工程分部工程分项工程、单元工程四级进行划分20.天然地震的成因有()A.构造B.水库蓄水C.陷落D.火山E.爆破 【答案】A，C，D【解析】地震一般可分为天然地震、人工地震两类，对于天然地震按成因可分为构造地震火山地震陷落地震。21.水工建筑物所处的侵蚀环境为二类的有()A.室内正常环境B.室内潮湿环境C.淡水水位变化区D.长期处于水下环境E.海水水下区【答案】B.D22.混凝土防渗墙5米下基岩帷幕灌浆宜采用()A.自上而下B.自下而上C.全孔一次D.综合E.孔口封闭【答案】A.B，D.E【解析】灌浆孔的基岩段长小于6m时，可采用全孔一次灌浆法;大于6m时，可采用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法或孔口封闭灌浆23.钢筋接头要求正确的做法有()A.受弯构件受拉区闪光对焊不超过50%B.受弯构件受拉区闪光对焊不受限制C.焊接与绑扎接头距纲筋弯起点不小于10d，也不在最大弯矩处D.绑扎接头，在构件受拉区不超过50%…E.xx【答案】A.C【解析】钢筋接头的一般要求钢筋接头应分散布置，并应遵守下列规定：(1)配置在同一截面内的述受力钢筋，其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应满足下列要求闪光对焊、熔槽焊接触电渣焊、窄间隙焊、气压焊接头在受弯构件的受拉区，不超50%，受压区不受限制②绑扎接头在构件的受拉区不超过25%，在受压区不超过50%机械连接接头，其接头分布应按设计文件规定执行，没有要求时，在受拉区不宜超过50在受压区或装配式构件中钢筋受力较小部位，级接头不受限制(2)若钢筋接头中距500mm，或两绑接头的中距在绑扎搭接长度以内，作为同一截面处理(3工中分辨不清受拉区或受压区时，其接头的分布按受拉区处理(4)焊接与绑接头距钢筋弯起点不小于10d也不应位于最大弯矩处24.需要设置警告标志的有()A.电气设备的防护围栏B.超过55度的斜梯C.可能坠入的槽、孔等D.露天油库E.安全出口【答案】A.BC.D25.下列关于混凝土坝分缝，说法xx的是()A.混凝土重力坝分缝有横缝，纵缝和水平施工缝B.拱坝有横缝和纵缝两种C.横缝不能灌穿顶部D.xxE.xxx【答案】A.B【解析】混凝土重力分缝有横缝、纵缝和水平施工缝，)横缝一般是自基垂直贯穿至坝顶，在上、下游坝面附近设置止水系统26.国家标准分为()和()。A.xxxB.xC.强制性标准D.推荐性标准E.xx【答案】CD【解析】国家标准分为强制性标准和推荐性标准。27.下列关于混凝土施工，说法正确的是()A.自卸车装载混凝土的厚度不小于40cmB.泵送混凝土最大集料粒径不应大于导管直径的1/2C.泵送混凝土之前应先泵送砂浆润滑D.混凝土自由下落高度不宜大于2mE.xxx【答案】A，C.D【解析】自卸汽车、料罐车、搅拌车等车辆运送混凝土，应遵守下列规定(1)运输道路保持平整(2)装载混凝土的厚度不小于40cm，车厢严密、平滑、不漏浆(3)搅拌车装料前，应将拌筒内积水清理干净运送途中，拌筒保持3-~6rmin的慢速转动，并不应往拌筒内加水(4)不宜采用汽车运输混凝土直接入仓不论采用何种运输设备混凝土自由下落高度不宜大于2m，超过时，应采取缓降或其他措施，防止集料分离混凝土泵输送混凝土应遵守下列规定：(1)混凝土泵和输送管安装前，应彻底清除管内污物及水泥砂浆，并用压力水冲洗干安装后及检查，防止脱落、漏浆(2)泵送混凝土最大集料粒径不应大于导管直径的1/3，并不应有超径集料进入混凝泵内(3)泵送混凝土之前应先泵送砂浆润滑(4)应保持泵送混凝土的连续性因故中断，混凝土泵应经常转动，间歇时间超过45min应及时清除混凝土泵和输送管内的温凝土并清洗(5)泵送混凝土输送完毕后，应及时用压力水清洗混凝土泵和输送管。
2020一级建造师《水利水电实务》考试真题答案（完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的拉张裂隙，称为( )。 A.滑坡 B.蠕变 C.崩塌 D.松弛张裂 【答案】D 【解析】松弛张裂:是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖，使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。 【考点来源】 1F411013水利水电工程地质与水文地质条件分析 2.某堤防建筑物级别为2级，其合理使用年限不超过( )年。 A.20 B.30 C.50 D.100 【答案】C 【解析】 2级堤防合理使用年限是50年。 【考点来源】 1F41 1022水利水电工程合理使用年限及耐久性 3.流网的网格是由( )图形构成。 A.曲线正方形(或矩形) B.曲线正方形(或圆形) C.曲线三角形或正方形、矩形) D.曲线六边形(或正方形、矩形) 【答案】A 【解析】流网法:是-种图解法，适用于任意边界条件,是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形网格的图形。只要按规定的原则绘制流网，-般可以得到较好的计算精度。 【考点来源】 1F411026渗流分析 4.水库水位和隧洞闸门开度保持不变时，隧洞中的水流为( )。 A.恒定流 B.均匀流 C.层流 D.缓流 【答案】A 【解析】流场中任何空间，上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。例如某-水库 工程有一泄水隧洞,当水库水位、 隧洞闸门保持不变时隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变,即为恒定流。”1 【考点来源】 1F41 1027水流形态及消能方式 5.土石分级中,土分为( )级。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】D 【解析】土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系數等共划分为16级,其中土分4级岩石分12级。 【考点来源】 1F414001土石方工程施工的土石分级 6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用( ) 爆破法施工。 A.分块 B.分层 C.分段 D.分区 【答案】B 【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。 【考点来源】 1F414003石方开挖技术 7.土坝碾压采用进退错距法设计碾压遍数为5遍碸滚净宽为4m,错距宽度为( )m。 A.1.25 B.1 C.0.8 D.0.3 【答案】C 【解析】 b= B/n式中B碾滚净宽(m);n -设计碾压遍数，即4/5=0.8m。 【考点来源】 1F415013土石坝填筑的施工方法 8.碾压混凝土施工质量评定时钻孔取样芯样获得率主要是评价确压混凝土的( )。 A.均质性 B.抗渗性 C.密实性 D.力学性能 【答案】A 【解析】①芯样获得率评价碾压混凝土的均质性 ②压水试验评定碾压混凝土抗渗性。 ③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。 ④芯样断口位置及形态描述:描述断口形态分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结 合处的数量,并计算占总断口数的比例评价层间结合是否符合设计要求。 ⑤芯样外观描述:评定碾压混凝上的均质性和密实性。 【考点来源】 1F416042碾压混凝土坝的施工质量控制 9.堤防防汛抢险施工的抢护原则为前堵后导、强身固脚、缓流消浪和( )。 A.加强巡查 B.消除管涌 C.减载平压 D.及时抢护 【答案】C 【解析】堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。从 【考点来源】 1F419002水利水电工程施工操作安全要求 10.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》,下列设计变更中,属于重大设计变更的是()。 A.主要料场场地的变化 B.主要弃渣场场地的变化 C.主要施工设备配置的变化 D.场内施工道路的变化 【答案】A 【解析】施工组织设计变化属于重大设计变更，主要料场场地的变化属于施工组织设计变化。 【考点来源】 1F420013建设实施阶段的工作内容 11.根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》项目公司向政府移交项目的过渡期是( ) 个月。 A.3 B.6 C.12 D.18 【答案】C 【解析】除另有约定外,合同期满前12个月为项目公司向政府移交项目的过渡期。 【考点来源】 1F420014建设项目管理专项制度 12.水库大坝首次安全鉴定应在峻工验收后( ) 年内进行。 A.5 B.6 C.8 D.10 【答案】A 【解析】水库大坝实行定期安全鉴定制度首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行、以后应每隔6-10年进行一次。 【考点来源】 1F420015病险水工建筑物除险加国工程的建设要求 13.根据《水利建设工程施工分包管理规定》,主要建筑物的主体结构由( )明确。 A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 D.主管部门 【答案】A 【解析】主要建筑物的主体结构，由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。 【考点来源】 1F420021水利水电工程项目法人分包管理职责 14.水利水电施工企业安全生产标准化等级证书有效期为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】C 【解析】安全生产标准化等级证书有效期为3年， 【考点来源】 1F420056水利工程文明建设工地及安全生产标准化的要求 15.施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是( )。 A.一般单元工程 B.重要隐蔽单元工程 C.关键部位单元工程 D.工程外观 【答案】D 【解析】工程外观质量评定。单位工程完工后项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质星评定组,进行于程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人,大型工程宜不少于7人。. 【考点来源】 1F420073水利水电工程施工质量评定的要求 16.根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核力法的通知》(水建管(2018) 102号),某省级水行政主管部门考核排名第8.得分92分其考核结果为( )。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 【答案】A 【解析】考核结果分4个等级,A级90分及以E、B级(8089)、C级(6079)、D级(59分及以下)。发生重(特)大质量事故的,一律为D级。 【考点来源】 1F420043水利工程项目法人质量管理职责 17.根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511-2012)工程项目划分不包括( )。 A.单元工程 B分项工程 C.分部工程 D.单项工程 【答案】D 【解析】工程项目划分工程开工申报及施工质量检查,一般按单位工程、分部工程、分项工程单元工程四级进行划分。 【考点来源】 1F420132水力发电工程施工监理工作的主要内容 18.根据《防汛条例》;防汛抗洪工作实行( )负责制。 A.各级党政首长 B.各级人民政府行政首长 C.各级防汛指挥部 D.各级水行政主管部门 【答案】B 【解析】《防洪法》第三十八条规定:防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统、指挥、分级分部门负责。 【考点来源】 1F431023防汛抗洪方面的紧急措施 19.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监(2016)20 号),水利生产安全事故信息包括生产安全事故和( )信息。 A-一股涉险事故 B.较大涉险事故 C.重大涉险事故 D.特别重大涉险事故 【答案】B 【解析】水利生产安全事故信息包括生产按全事故和较大涉险事故信息。 【考点来源】 1F420054水利工程安全生产监督管理的内容 20.采用开敞式高压配电装置的独立开关站其场地四周设置的围墙高度不低于( )m。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.2 【答案】D 【解析】采用开敞式压配电装置的独立开关站其场地四周应设置度不低于2.2m. 【考点来源】 1F432012劳动安全与工业卫生的内容 二、多项选择题(共10题， 每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分) 21.确定导流建筑物级别的主要依据有( )。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.洪水标准 E.导流建筑物规模 【答案】ABCE 【解析】导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果.使用年限和导流建筑物规模等指标划分为I ~V级。 【考点来源】 1F412011施工导流标准 22.水工建筑物的耐久性是指保持其()的能力。 A.适用性 B.安全性 C.经济性 D.维修性 E.美观性 【答案】AB 【解析】建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 【考点来源】 1F411022水利水电工程合理使用年限及耐久性 23.土石坝渗流分析的主要内容是()。 A.渗透压力 B.渗透系数 C.渗透坡降 D.渗透流量 E.浸润线位置 【答案】ACDE 【解析】渗流分析的主要内容有:确定渗透压力:确定渗透坡降(或流速);确定滲流量。对于士石坝，还应确定浸润线的位置。 【考点来源】 1F411023水工建筑物结构受力状况及主要设计方法 24.拆移式模板的标准尺寸有( )。 A.100cmx (325~525) cm B.75cmx 100cm C.(75~100)cmx 150cm D.120cmx 150cm E.75cm x525cm 【答案】AC 【解析】拆移式模板是一种常用模板可做成定型的标准模板。其标准尺寸,大型的为100cm x (325~ 525) cm,小型的为(75~ 100) cmx 150cm. 【考点来源】 1F416021模板的分类与模板施工 25.根据围岩变形和破坏的特性,从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有( )等形式。 A.摩擦型锚杆 B.预应力锚杆 C.随机锚杆 D.系统锚杆 E.粘结性锚杆 【答案】CD 【解析】根据围岩变形和破坏的特性从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有局部(随机)锚杆和系统锚杆。 【考点来源】 1F414004锚固技术 26.根据《水土保持法》《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》，关于水土保持的说法,正确的有( )。 A.水土保持设施竣工验收由项目法人主持 B.水土保持设施验收报告由项目法人编制 C.水土保持分部工程质量等级分为合格和优良 D.禁止在15°以上陡坡地开垦种植农作物 E.水土保持方案为“水土保持方案报告书" 【答案】AC 【解析】选项B说法不正确:水土保持设施验收报告由第三方技术服务机构(以下简称第三方)编制; 选项D说法不正确:禁止在二土五度以上陡坡地开良种植农作物; 选项E说法不正确:水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。 【考点来源】 1F420085水利工程建设专项验收的求1F431032 水土流失的治理要求 27.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)待摊投资的待摊方法有()。 A.按实际发生数的比例分摊 B.按项目的合同额比例分摊 C.按概算数的比例分摊 D.按项目的效益比例分摊 E.按出资比例分 【答案】AC 【解析】待摊投资的分摊对象主要为房屋及构筑物,需要安装的专用设备，需要安装的通用设备以及其他分摊对象。待摊方法有按实际发生数的比例分摊或按概算数的比例分摊。 【考点来源】 1F420016水利工程建设稽察、决算与审计的内容 28.根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》分包问题包括( )。 A.一般合同问题 B.常规合同问题 C.较重合同问题 D.严重合同问题 E.特别严重合同问题 【答案】ACDE 【解析】分包问题分为一 般合同问题、较重合同问题、严重合同问题、特别严重合同问题。 【考点来源】 1F420023水利水电工程分包单位管理职责 29.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》电水农(1997)220 ),单元工程的“三级检查制度”包括()。 A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部终检 D.监理单位复检 E.项目法入抽检 【答案】ABC 【解析】单元工程的检查验收施工单位应按“三级检查制度" (班组初检、作业队复检.项目部终检)的原则进行自检。 【考点来源】 1F420062 水力发电工程施工质量管理及质量事故处理的要求 30.水利工程质量保修书的主要内容包括( )。 A.竣工验收情况 B.质量保修的范围和内容 C.质量保修期 D.质量保修责任 E.质量保修费用 【答案】BCDE 【解析】质量保修书的主要内容有①合同工程完工验收情况。②质量保修的范围和内容。③质量保修期。④质量保修责任。⑤质量保修费用。⑥其他。 【考点来源】 1F420084水利工程竣工验收的要求 三、案例分析题 案例一 【问题】 1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些? 2.事件二中,分别写出表 1 中字母所代表的技术问题。 3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核? 4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施? 【参考答案】 1、通信、电力、给水、排水、污水、供暖等线路。 2、A:边坡稳定;B:基坑排水;C:渗流;D:脚手架强度刚度稳定性;E:围堰稳定、F:开挖爆破、G:施工用电、H:开挖料运输及渣料平衡。 3、施工单位技术负责人还应组织施工技术、安全等部门的专业技术人员参加专项施工方案审核。 4、施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。 案例二 【问题】 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些? 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些? 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法? 【参考答案】 1、1)=1.5×25000÷(25×20)=75m/h,而拌合机,生产率为 35m×2=70m/h,不能够满足要求。 2)拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。 2、岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查施工缝处理、立模、钢筋、预埋件及止水的安装等。 3、不妥之处:混凝土初凝后 4h 开始保湿养护,连续养护 14d 后停止。 正确做法:塑性混凝土应在浇筑完毕 6~18h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润混凝土养护时间,不宜少于 28d。 4、紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接、焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70%,对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm 铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用煤油等做渗透检验。 案例三 【问题】 1.写出事件一中 EF、TF、LS、LF、FF 分别代表的数值。 2.根据事件二,说明第 15 天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。 3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。 4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。 5.写出事件四中承包人的索赔程序。 【参考答案】 1、EF=12 TF=9 LS=18 LF=21 FF=3 2、(1)A3 工作实际比计划滞后 3 天,关键工作,延误计划工期 3 天; (2)B2 工作实际比计划滞后 3 天,非关键工作,不延误计划工期; (3)C1 工作实际比计划提前 3 天,非关键工作,不延误计划工期; 3、工期优化方案:本题关键线路是 A1→A2→A3→A4→B4→C4,其中在第 15 天末,A1、A2 工作已完成,只能压缩 A3、A4、B4、C4 一共三个月,而且是挑便宜的压缩。 所以优化:B4(压缩 1 天花费 1 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)=5(万元)。 4、承包人提出的要求不合理。 理由：混凝土工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金,并考虑到风险因素。 5、(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利 (2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 (3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。 (4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 案例四 【问题】 1.写出表 4 中 A、B、C、D、E 和 F 分别代表的名称或数字。(计算结果保留两位小数) 2.根据背景材料,写出投标人在投标阶段不平衡报价的常用策略及存在的弊端。 3.根据背景材料,管理用房暂估价项目如属于必须招标项目,其招标工作的组织方式有哪些? 4.写出事件一中变更工作的估价原则。 5.计算 11 月份的预付款以及实际工程款多少万元,计算结果保留两位小数。 6.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL232008),指出事件三中的错误之处,说明理由。 事件三项目法人主持了泵站首台机组启动验收,工程所在地区电力部门代表参加了验收委员会泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。在机组启动试运行完成前,验收主持单位组织了技术预验收。 【参考答案】 1、A:工长; B:钢丝 C:其他材料费 D:4440.89 E:455.88 F:5521.21 2、1)不平衡报价的常用策略: (1)早日结账项目(如临时工程费、基础工程、土方开挖等)可适当提高。 (2)今后工程量会增加的项目,单价适当提高。 (3)招标图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;对工程内容不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。 2)不平衡报价的弊端:投标报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包人损失;不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理,引起投标无效或不能中标。 3、(1)若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的,由发包人和承包人组织招标; (2)若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的,由发包人组织招标。 4、事件一中变更估价原则包括:①已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;②已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。 5、C=14818+1450=16268≥即 C=15680(万元)=(19600×80%) 所以 11 月份工程预付款扣还金额=1960-1816.33=143.67(万元)。 承包人实得金额=1450-143.67=1306.33(万元) 6、错误之处:泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。 理由：泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 48 小时,机组无故障停机次数不少于 3 次。 案例五 【问题】 1.指出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施名称。 2.事件一中,基坑初期排水总量由哪几部分组成?指出围堰滑的可能原因,应如何处理? 3.指出事件二中的错误之处,并提出合理的施工方法。 4.写出泵站主体结构基础土方开挖单元工程质量评定工作的组织要求。 【参考答案】 1、①油库、②钢筋加工厂、③塔吊、④地磅、⑤混凝土拌合系统; 2、1)初期排水排水量的组成包括:基坑积水,初期排水过程中的降雨,渗水。 2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是:水位降低速度过快(或初期排水速率过大)。 3)围堰出现险情后,施工单位应采取的处理方法:(1)首先停止抽水;(2)采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施,加固堰体;(3)限制水位下降速率(4)加强观测,注意裂缝发展和握体变形情况,如有异常及时处理。 3、不妥之处:施工单位土方开挖采用反铲挖掘机一次性开挖到 22.90m 高程。 合理:应该改用抓铲挖掘机,其挖掘深度可达 30m 以上。而且临近设计高程时,应留出 0.2~0.3m 的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。 4、泵站主体结构基础土方开挖单元工程属于重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
2022年一级建造师公路实务考试真题及答案解析
1.关于填土路堤施工过程质量控制的说法，正确的是() A.施工过程中每填筑三层后应进行压实度检测 B.压实度检测频率由现场监理工程师确定 C.填土路堤压实度检测只能采用灌砂法 D.施工过程中，每填筑2m宜检测路基中线和宽度 【答案】D 【解析】选项A，施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测。选项C，压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法。选项D，施工过程中，每填筑2m宜检测路线中线和宽度。选项B，检测频率为每1000m2不少于2点。 2.下列对路基常用爆破方法的描述，符合光面爆破特征的是() A.在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量爆破的方法，使拟爆体与山体分开，作为隔振减震带 B.两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆 C.在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破 D.利用爆能将大量土石方按照指定的方向，挪移到一定的位置并堆积成光滑平整的路堤 【答案】C 【解析】A选项是预裂爆破，B选项是微差爆破，D选项是定向爆破。 3.关于岩爆地段隧道施工的说法，正确的是()。 A.隧道应采用严格控制装药量的光面爆破技术 B.一般情况下，每循环进尺宜控制在2.0～2.5m C.防岩爆错杆可采用能及时受力的锚杆，锚杆长度应不大于1.5m D.开挖后应滞后进行喷射混凝土封闭 【答案】A 【解析】A正确。应采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，减少应力集中：严格控制装药量，减少对围岩的扰动。 B错误。控制循环进尺，采用短进尺，一般情况下，每循环进尺直控制在1.0~1.5m，最大不得大于2m。 C错误。防岩爆锚杆可采用模管式、缝管式、水胀式等能及时受力的锚杆，以调整围岩应力分布及加固围岩。锚杆长度宜为2m左右，间距直为0.5~1.0m。 D错误。开挖后应及时喷纤维混凝土封闭，厚度宜为5～8cm。 4.关于公路配电工程所采用的钢管及其数设的说法。正确的是()。 A.潮湿场所应采用薄壁钢管 B.钢管外壁应做防腐处理，内壁可不进行防腐处理 C.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺检连接 D.钢管伸入到接线盒内的管口与地面的距高应233不太于100m 【答案】C 钢管敷设应满足以下要求： (1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。A错误。 (2)钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。B错误。 (3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接。C正确。 (4)明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm。D错误。 (5)镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线、 5.公路工程中，常常将“S”曲线与()合并于同一图标中，称之公路工程进度表。 A.横道图 B.垂直图 C.斜率图 D.网络图 【答案】A 【解析】 在公路工程中，常常将“S”曲线和横道图合并于同一张图表中，称之为“公路工程进度表”，既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。 6.目前，我国沥青混凝土配合的设计采用()。 A.旋转压实试验配合比设计法 B.最大密度试验 C.马歇尔试验配合比设计法 D.最大强度试验 【答案】C 【解析】沥青混凝士配合比设计采用马歇尔试验配合比设计法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料，然后制成规定尺寸试件，12h之后测定其物理指标(包括表观密度、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等)，然后测定稳定度和流值。 7.根据《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》，公路工程质量评定的最小工程单元是()。 A.施工工序 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程 【答案】B 【解析】同一个工程中大小关系(由大到小)：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTG F80，1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTGF80/1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。分部工程、单位工程完工后，应汇总评定所属分项工程、分部工程质量资料，检查外观质量，对工程进行评定。 8.公路工程项目职业健康安全管理体系实施与控制的核心是()。 A.一岗双责 B.三个必须原则 C.安全管理五同时” D.安全生产责任制 【答案】D 【解析】以安全生产责任制为核心，建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党政同责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三个必须原则。体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理·五同时”。 9.桥梁高度简称桥高，是指()。 A.桥面与低水位之间的高差 B.桥面与地面之间的高差3 C.桥面与设计水位之间的高差 D.桥面与桥下线路路面之间的高差 E.桥面与桥跨结构最下缘之间的距离 【答案】A.B 【解析】桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位(或地面)之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。桥高在某种程度上反映了桥梁施工的难易性。 10.在隧道工程中，以围岩分级为主要依据进行确定的有()。 A.设计时速 B.施工方法的选择 C.公路等级 D.隧道施工劳动定额 E.衬砌结构类型与尺寸 【答案】BDE 【解析】隧道围岩分级是设计、施工的基础。施工方法的选择、衬砌结构类型及尺寸的确定、隧道施工劳动定额、材料消耗标准的制订都要以围岩分级作为主要依据。 11.货运车辆失控风险较高的路段需设置避险车道，避险车道主要包括()。 A.加宽车道 B.引道 C.制动床 D.救援车道 E.应急车道 【答案】BCD 【解析】货运车辆失控风险较高的路段需要设置避险车道，避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。 12.关于公路工程量清单内容的说法，正确的有()A.约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标理论净量计算 B.工程量清单中所列工程数量时实际施工数量 C.工程量清单中所列工程数量是投标报价的共同基础。也是最终结算依据 D.工程量清单应与计量与支付条款结合起来理解或解释 E.工程量清单中每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价 【答案】ADE 【解析】选项A，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。选项B、C，本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。选项D，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则“技术规范“相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。选项E，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 13.下列应进行桥梁施工安全风险评估的工程有()A.跨径大于150m的钢筋混凝土拱桥 B.跨径200m的梁式桥 C.墩高200m的桥梁工程 D.跨径250m的斜拉桥 E.跨径500m的悬索桥 【答案】ABC 【解析】桥梁工程： (1)多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢析架、钢管混凝土拱桥。 (2)跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。 (3)墩高或净空大于100m的桥梁工程。 (4)采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。 (5)特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程。 (6)施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。 14.编制公路项目标后预算时，应列入专项费用的有()。 A.场地平整、硬化费用 B.临时工作便道的维修费用 C.指挥车辆使用费用 D.施工安全风险评估费用 E.工地试验室建设费用 【答案】ABDE 【解析】专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。 1.施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设、办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用：场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道、保通便道。编制标后预算时，应根据项目可能遇到的实际情况，并结合实施性施工组织设计中的相关内容进行估算，也可以参考企业的相关费用定额进行计算。 2.安全生产费。包括完善、改造和维护安全设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用，开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用，安全生产检查、评价、咨询费用，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，安全生产宣传、教育、培训费用，安全设施及特种设备检测检验费用，施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。 15.公路工程改建时，新旧路基衔接的技术处理措施有()。 A.将旧土路肩翻晒 B.将旧土路肩掺灰重新碾压 C.低等级公路改建时，新旧路基处理可不挖台阶 D.改进路基开挖台阶方案，以消除旧路基边坡压实度不足 E.采取合理工艺，减少新旧路基结合处不均匀沉降 【答案】ABDE 【解析】 新旧路基衔接的技术处理措施： (1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。 (2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压，以达到质量要求。 (3)修建试验路，改进路基开挖台阶的方案，由从土路肩开始下挖台阶，改为从硬路肩开始下挖台阶，以消除旧路基边坡压实度不足，加强新旧路基的结合程度，减少新旧路基结合处的不均匀沉降。 16.下列路面粒料基层中，属于嵌锁型有()。 A.泥结碎石基层 B.级配碎石基层 C.泥灰结碎石基层 D.填隙碎石基层 E.级配砾石基层 【答案】ACD 【解析】 -粒料分类及适用范围： 1.粒料分类 (1)嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。ACD正确。 (2)级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。BE错误。 17.关于水准点复测与加密要求，正确为()。 A.水准点精度应符合规范规定 B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接 C.临时水准点应符合相应等级精度要求，并与相邻水准点闭合 D.对设计提供水准点，施工前只能加固并永久使用 E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月 【答案】ABC 【解析】 水准点复测与加密规定： (1)水准点精度应符合规范的规定。A正确。 (2)同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。 (3)沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。 (4)对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。 (5)水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。 18.从功能上分类，水泥混凝土路面横缝可分为()。 A.横向反射缝 B.横向施工缝 C.横向沉降缝 D.横向缩缝 E.横向胀缝 【答案】BDE 【解析】 横缝从功能上分为横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝。横向施工缝从构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型;横向缩缝从构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。
2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。 A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降 【参考答案】D 【解析】考查机电工程常用材料。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降。由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。 2.下列考核指标中，与锅炉可靠性无关的是( )。 A.运行可用率 B.容量系数 C.锅炉热效率 D.出力系数 【参考答案】C 【解析】2020教材P24，考机电工程常用工程设备锅炉可靠性：锅炉可靠性一般用五项指标考核，即运行可用率、等效可用率，容量系数、强迫停运率和出力系数。 3.长输管线的中心定位主点不包括( )。 A.管线的起点 B.管线的中点 C.管线转折点 D.管线的终点 【参考答案】B 【解析】2020教材P36，考查工程测量技术定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。 4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是( )。 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【参考答案】B 【解析】2020教材P127，考查发电设备安装技术定子就位子→定子及转子水压试验子→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机装子→对轮复找中心并连接子→整体气密性试验等。 5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验( )。 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【参考答案】D 【解析】2020教材P131，考查自动化仪表工程安装技术仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生( )。 A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染 【参考答案】B 【解析】考查防腐蚀工程施工技术金属腐蚀的原理在精讲课里讲过，不锈钢晶间腐蚀，一般都是在酸、碱、盐环境中才会发生：这个题目背只是说潮湿环境，应该就是电化学腐蚀。 7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是( )。 A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法 C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥 【参考答案】D 【解析】2020教材P159，考查绝热工程施工技术玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工胶泥应涂抹至规定厚度，其表面应均匀平整。立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝下(A错误，应为搭接不是对接)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴，其环向、纵向缝的搭接宽度≥50m，搭接处应粘贴密实，不得出现气泡或空鼓。粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法(B错误)待第一层胶泥干燥后，应在玻璃纤维布表而再涂抹第二层胶泥(C错误)。 8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。 A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱 C.烘干物料通道 D.烘干送风管道 【参考答案】B 【解析】2020教材P166，考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。 9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。 A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图 【参考答案】A 【解析】2020教材P221，考查电梯工程施工技术随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。 10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是( )。 A.消火栓火火系统 B.泡沫灭火系统 C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统 【参考答案】B 【解析】2020教材P223，考查消防工程施工技术这题排除法就能选出来，ACD都是水灭火系统，必然需要冲洗，很明显的送分题，必须选泡沫。 11.工程设备验收时，核对验证内容不包括( )。 A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商 C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量 【参考答案】C 【解析】2020教材P282，考查采购管理：C属于外观检查的内容。 12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。 A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要 【参考答案】D 【解析】2020教材P287，考查施工组织设计工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。 13.关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是( )。 A.每年至少组织一次综合应急预案演练 B.每年至少组织一次专项应急预案演练 C.每半年至少组织一次现场处置方案演练 D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练 【参考答案】D 【解析】2020教材P365，考查现场职业健康安全与环境管理生产经营单位应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。 A.试验检验法 B.实测检验法 C.抽样检验法 D.感官检验法 【参考答案】C 【解析】2020教材P365，考查施工质量管理机电程工序质量检查的基本方法包括：感官检验法、实测检验法和试验检验法等。 15.压缩机空负荷试运行后，做法错误的是( )。 A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体 【参考答案】A 【解析】2020教材P417，考查试运行管理空气负荷单机试运行后，应排除气路和气罐中的剩余压力，清洗油过滤器和更换润滑泊，排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液：需检查曲轴箱时，应在停机15min后再打开曲轴箱。 16.下列计量器其中，应纳入企业最高计量标准器管理的是( )。 A.温度计 B.兆欧表 C.压力表 D.万用表 【参考答案】B 【解析】2020教材P448，考查计量的法律规定A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定录的工作计量器具。 17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m，当最大风偏水平距离为0.5m时，则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。 A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m 【参考答案】D 【解析】2020教材P455，考查建设用电及施工的法律规定 18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。 A.第一类压力容器 B.高压容器 C.超高压容器 D.球形储罐 【参考答案】A 【解析】2020教材P463，考查特种设备的法律规定具有A1级或A2级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格。 19.下列分项程质量验收中，属于一般项目的是( )。 A.风管系统测定 B.阀门压力试验 C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料 【参考答案】C 【解析】2020教材P474，考查工业安装工程施工质量验收统一要求主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验，风管系统的测定，电梯的安全保护及试运行等。 20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。 A.编制竣工决算 B.查验工程质量 C.审查生产准备 D.核定遗留尾工 【参考答案】A 【解析】2020教材P429，考查竣工验收管理由验收委员会或验收小组主任主持会议，以大会和分组形式履行以下主要职责和任务： 1)听取项目建设工作汇报;2)审议竣工验收报告：3)审查工程档案资料：4)查验工程质量5)审查生产准备：6)核定遗留尾工：7)核实移交工程清单;8)审核竣工决算与审计文件：9)做出全面评价结论;10)通过竣工验收会议纪要。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.吊装作业中，平衡梁的主要作用有( )。 A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷 C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离 【参考答案】AB 【解析】2020教材P47，考查起重技术平衡梁的作用：保持被吊设备的平衡，避免吊索损坏设备;缩短吊索的高度，减小动滑轮的起吊高度;减少设备起吊时所承受的水平压力，避免损坏设备;多机抬吊时，合理分配或平衡各吊点的荷载。 22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。 A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制 C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小 E.受风力影响最小 【参考答案】BC 【解析】2020教材P59，考查焊接技术钨极惰性气体保护焊的自有的特点：电弧热量集中，可精确控制焊接热输入，焊接热影响区窄。焊接过程不产生熔渣、无飞溅，焊缝表面光洁。焊接过程无烟尘，熔池容易控制，焊缝质量高。焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料。焊接参数可精确控制，易于实现焊接过程全自动化。 23.机械设备润滑的主要作用有( )。 A.降低温度 B.减少摩擦 C.减少振动 D.提高精度 E.延长寿命 【参考答案】ABE 【解析】2020教材P71，考查机械设备安装技术润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件，通过润滑剂减少摩擦副的摩擦、表而破坏和降低温度，使设备具有良好工作性能，延长使用寿命。 24.下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试内容有( )。 A.测量工频放电电压 B.测量持续电流 C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流 E.测量工频参考电压 【参考答案】BDE 【解析】2020教材P89，考查电气工程安装技术测量接闪器的绝缘电阻、泄漏电流。 测量磁吹接闪器的交流电导电流。 测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。 测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压。 25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有( )。 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【参考答案】ACD 【解析】2020教材P94，考查管道工程施工技术管道采用法兰连接时，法密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。 26.关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有( )。 A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致 C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧由螺栓群一侧向另一侧拧紧 E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P118，考查静置设备及金属结构安装技术高强度螺栓应按照一定顺序施拧，宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。D错误。高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。E错误。 27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有( )。 A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5m间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P170，考查建筑管道工程施工技术有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。C错误。 28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P179考查建筑电气工程施工技术 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。C错误。 29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有( )。 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致 【参考答案】CD 【解析】2020教材P200，考查通风与空调工程施工技术 空调水系统和制冷系统管道的绝热施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。B错误。多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开E错误 30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。 A.通信协议 B.责任边界 C.数据流向 D.结果评判 E.链路搭接 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P211，考查建筑智能化工程施工技术接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容：设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查：施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。 不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图)，监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定，要求整改。由于现场条件限制，有部分工艺管道系统无法进行水压试验，经设计和建设单位同意，允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测，代替现场水压试验，检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析，符合质量要求。 检查金属风管制作质量时，监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固，风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求，验收合格。 【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好，哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定，写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收? 【参考答案】 1:技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好【3分，P287】 资金准备和物资配置计划需要改进。【2分，P287】 施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备。 资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。 2：试验用压力表的数量仅为1块不符合规范规定正确做法：压力表的数量不应少于两块【2分】 碳钢管和不锈钢管直接连接会发生电化学腐蚀，不符合规范要求; 正确做法：用相应材质的法兰分别与管道焊接后，再用螺栓连接【2分】 3：对管道环向对接焊缝采用100%射线检测和100%超声检测：对组成件连接焊缝采用100%渗透检测或100%磁粉检测【4分，P101】。 设计单位对工艺管道系统应做柔性分析【2分，P101】。 4：监理工程师提出整改要求正确【1分】 理由：风管板材拼接的接缝应错开，不得有十字形接缝【2分，P192】 加固后的风管可按技术处理方案和协商文件的要求以验收【2分，P483】 (二) 【背景资料】 A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。 锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。 【问题】 1、A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备位移? 2、说明监理工程师制止土方回填的理由，隐蔽工程验收通知内容有哪些? 3、写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行? 4、建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收? 【参考答案】 1:1)A公司制止凝结水管道连接的原因：B公司用手拉葫芦对管道进行强行组对【2分】 2)B公司应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度【2分】 3)在联轴节上应架设百分表监视设备位移【1分，P95】 2:监理工程师制止土方回填的理：工程具备隐蔽条件时，施工单位应在隐蔽前48h以书面形式通知建 监理单位，施工单位通知后不足48h便开始施工不符合规定【2分，P400】 隐蔽工程验收通知内容有：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点【4分，P400】 3：灌水试验前应加临时支撑，灌水试验完成后应及时把水放净【2分，P127】 灌水水位应高出顶部冷却管100mm【2分，P126】 轴系中心复找工作应在凝汽器灌水运行重量的状态下进行【2分，P127】 4：建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成的专项验收有：消防验收、安全设施验收、环境保护验收【3分，P433】 (三) 【背景资料】 某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤1.5mm。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反“禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。 【问题】 1、项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件? 2、分析图中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素? 3、料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器? 4、项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位? 【参考答案】 1:1)根据项目大小和具体情况，按分部、分项工程和专业配备技术人员【3分，P296】 2)保温材料到达施工现场应检查导热系数，保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率【4分，P155】 2:1)图中存在的安全事故危险源有：起重吊装、受限空间作业、高空物体坠物、高空作业、焊缝射线检测、焊缝衣面渗透检测、临时用电、动用明火、机械伤害、交叉作业物体打击【3分，多多益善】。 2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素有：电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业【3分，P367】 3：1)料仓出料口端平面高基准的测量应采用水准仪【2分，P38】 2)纵横中心线的测量应采用经纬仪【2分，P38】 4：项日部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和施工单位【3分，P408】 【解析】项目应根据质量问题的性质和严重程度，向建设单位、监理单位建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报告，写出质量问题调查报告。 (四) 【案例背景】 A公司承包某商务园区电气工程，工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施工现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。 A公司将3000M电缆排管分包B公司，预计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15大结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司工程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进度。 A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。 变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象。A公司认为交接试验合格，被监理工程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验收资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。 10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间 【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SP1，判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题? 【参考答案】 1：变电所安装计划工期为58天【3分】 如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到48天【2分】 2：1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65【2分，P329】 2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67【2分，P329】 SPI<1，B公司电缆排管施工进度落后【1分，P329】 3：1)缆排管施工中的质量管理协调，作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分，P316】 2)10kV电力电缆应做的试验包括：交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验【3分，P87】 4：变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分，P81】 监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求【2分，P81】 正确的冲击合闸试验要求：在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象【4分，P81】 5：1)变电所工程可以单独验收【1分】 2)A公司可提供施工文件包括：合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分，P287】 (五) 【案例背景】 【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实 施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要 做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳，杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。 【参考答案】 1：桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分，P51】 该专项方案编制后，应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，再由施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证后才能实施【3分，P52】 【解析】桥式起重机采用桅杆系统进行安装，桅杆属于非常规系统，而单件起重量明显超过了100kN, 所以属于超过定规模的危大工程。 2：施工单位承接本项目应具备特种设备的施工许可包括：压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)【4分，P465】 3：影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有XLL和XMG【2分，P404】 累计频率是80.6%【1分】 找到质量问题的主要原因之后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度，确定处置方案，并经建设单位、监理单位同意并批准【2分，P109】 【解析】关于A类跨界的问题，2016年真题考过，大家手里有2017版教材的可以翻一下，当时官 方教材给的答案是50%和35%都属于A类问题。同理可证，XLL和MG都属于A类问题。 4：直立单桅杆吊装系统由杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分，P48】 卷扬机走绳的安全系数应不小于5，桅杆缆风绳的安全系数应不小于3.5，起重机捆绑绳的安全系数应不小于6【3分，P45】 5：氧气管道的酸洗钝化的工序包括：脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干【6分，P104】 氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa【2分，P102】。
2020年一级建造师铁路实务考试真题及答案解析
1.下列属于隧道竣工测量内容的是()。 A、中线贯通测量 B、隧道洞内高程测量 C、CPIII 控制网测量 D、隧道洞内平面控制测量 【答案】A 2.混凝土的立方体抗压强度试验，三个试件强度为 33MPa、40MPa、41MPa，该组试件的强度代表值为()。 A、33 B、38 C、40 D、41 【答案】C 3.主要为轨道铺设和运营维护提供控制基准的是()。 A、CP0 B、CPI C、CPII D、CPIII 【答案】D 4.铁路线路直线段顶进涵，地基稳定，涵洞宽 2.5m，轨道常用加固方式为()。 A、吊轨纵横梁法 B、吊轨法 C、钢便梁法 D、横抬梁法 【答案】B 5.属于隧道围岩监控量测必测项目的是()。 A、直线位移 B、拱顶下沉 C、隧底隆起 D、爆破振动 【答案】B 6.长度 500 米的山岭铁路隧道，优先选用的施工方法是() A、盾构法 B、掘进机法 C、钻爆法 D、沉管法 【答案】C 7.钢轨标准长度优先采用()m 长定尺轨。 A、25 B、50 C、100 D、200 【答案】C 8.组合体系拱桥的主要承重结构是()。 A、拱和吊杆 B、拱和梁 C、梁和吊杆 D、梁和立柱 【答案】B 9.路堤填筑的“八流程”是指，施工准备、基地处理、()、检测签证，路基整修。 A、摊铺平整、洒水晾晒、分层填筑、碾压夯实 B、洒水晾晒、摊铺平整、分层填筑、碾压夯实 C、分层填筑、晒水晾晒、碾压夯实、摊铺平整 D、分层填筑、摊铺平整、晒水晾晒、碾压夯实 【答案】D 10.专业施工队能连续作业、不同专业队伍之间能实现最大限度合理搭接，单位时间内资源投入较为平衡的施工组织是()。 A、流水作业 B、交替作业 C、平行作业 D、顺序作业 【答案】A 11.I、II 级铁路轨道的碎石道床材料应分别采用()。 A、一级道砟、一级道砟 B、一级道砟、二级道砟 C、二级道砟、一级道砟 D、二级道砟、二级道砟 【答案】A 12.工程安全生产费属于()。 A、建筑费 B、安装费 C、其他费 D、基本预备费 【答案】C 13.通信设备电源端子输入端电压允许变化范围为额定值的()。 A、-10%～+10% B、-5%～+10% C、-10%～+5% D、-5%～+5% 【答案】C 14.测试 10KV 电缆外护套绝缘电阻应选()兆欧表。 A、500v B、1000v C、2500v D、5000v 【答案】A 15.铁路工程质量验收顺序是()。 A、分项→分部→单位→检验批 B、检验批→分项→分部→单位 C、单位→分部→分项→检验批 D、分部→分项→检验批→单位 【答案】B 16.采用综合评估法评标，所占权重最大的是()。 A、商务标 B、技术标 C、报价标 D、都不是 【答案】B 17.铁路工程施工重大不良行为有()。 A、偷工减料 B、严重破坏环境 C、隐蔽工程检查未留影像资料 D、擅自更换项目经理 【答案】B 18.新建高速铁路需要与既有普速铁路交叉，优先选择()方案。 A、涵洞下穿 B、平面交叉 C、高速铁路上跨 D、隧道下穿 【答案】C 19.接触网装置施工前，需进行计算、测量、预制的装置是()。 A、腕臂支持装置 B、吊弦 C、补偿装置 D、隔离开关装置 【答案】B 20.接触网贯通地线接地与通信设备贯通地线接地之间的最短距离是()。 A、3 B、5 C、10 D、15 【答案】A 21.高性能混凝土用矿物掺合物有()。 A、磨细矿渣 B、粉煤灰 C、石灰 D、硅灰 E、磨细天然沸石 【答案】ABDE 22.混凝土材料的耐久性指标有()。 A、抗渗性 B、抗冻性 C、抗侵蚀性 D、抗压性 E、抗裂性 【答案】ABC 23.下面关于无砟隧道沉降说法正确的是()。 A、IV 级围岩需要进行沉降观测 B、隧道沉降变形观测时间不少于 2 个月 C、隧道沉降变形观测应以仰拱(底板)沉降为主 D、单座隧道沉降变形观测断面总数不应少于 1 个 E、隧道洞口至隧路、桥隧分界里程范围内观测断面不应少于 1 个 【答案】ACE 24.根据铁路隧道围岩等级判定，IV 级围岩岩体特征是()。 A、极硬岩，岩体破碎 B、硬岩，岩体较破碎或破碎 C、较软岩，岩体破碎 D、软岩，岩体完整或较完整 E、较软岩岩体完整 【答案】ABD 25.关于瓦斯隧道钻爆作业的说法，正确的有()。 A、瓦斯区段控制超欠挖 B、瓦斯隧道各工区间的贯通点不应处于揭煤区 C、瓦斯隧道一次爆破可采用不同厂家材料 D、瓦斯隧道爆破使用导爆管 E、瓦斯隧道爆破可以反向装药起爆 【答案】AB 26.下列“四电”系统中，属于铁路电力系统的有()。 A、电力远动系统 B、悬挂调整 C、箱式变电所 D、火灾自动报警系统 E、牵引变电所 【答案】ACD 27.铁路信号系统包括()。 A、列车调度指挥 B、区间闭塞 C、车站联锁 D、集中监测 E、灾害监测 【答案】BC(有争议) 28.铁路通信网按功能分为()。 A、控制网 B、业务网 C、支撑网 D、管理网 E、传送网 【答案】BCE 29.电力设备在线监测系统由()组成。 A、温度在线监测装置 B、避雷器绝缘在线监测装置 C、断路器在线监测装置 D、通信在线监测装置 E、** 【答案】ABC 30.信号机位置需满足的配置条件有()。 A、信号显示距离 B、绝缘节的距离 C、距转辙机的距离 D、股道有效长 E、距离接触网的安全距离 【答案】ABDE (一) 【背景资料】 新建铁路某标段包含路基，路基段存在软土路基，采用循环钻机，进行桩基处理进行水下混凝土灌注，如图所示，隧道围岩处于高地应力、施工时施工队防止岩爆发生，采取了短开挖，加强监控量测，对施工机械加装钢板防护。 【问题】 1、TBM 流程如下图(非原图)，补缺。 答：M 为测量定位， N 为仰拱施工。 2、导管280mm，钻孔桩直径，0.3 米，1.5 米，H 导管里面混凝土高度和首批混凝土量。 答：H为23.01m 首批混凝土 3.50m³ 3、中等岩爆采取加强监控量测，设备加装防护，还应采取哪些措施? 答：【P104】还应采取局部锚杆、应力释放、用超前注水、防岩爆锚杆等措施。 4、背景图中 A、B、C 分别代表什么设施或者设备。 答：A 为沉淀池，B 为泥浆池，C 为泥浆输送泵。 (二) 【背景资料】 该工程项目包括 5.2KM 路基，两端接桥梁，边坡防护采用混凝土框梁绿植，软土地基，水泥搅拌桩处理。 事件一：项目部制定了分部工程，分别为路堑开挖，边坡防护工程，路基以下基床填筑，经项目技术负责人审核后，认为分部工程不全，要求补充。 事件二：项目部制定了变形监测方案，冻融区段变形观察周期为一个冻融周期，用设计说明参数做实验，随便选择一处地段做工艺性实验，桩的完整性和匀质性用声波法检测，28 天后，用平板载荷试验检测单桩承在看或复合地基承载力，成桩后做侧线抗压强度， 事件三：项目部制定了渗水盲沟施工工艺流程：施工准备→沟槽开挖→混凝土浇筑基底→M→渗水管敷设→N→土工布安装→检测验收。 【问题】 1、针对事件一，请补充路基的分部工程? 答：【P294-P296】路基工程分部工程有：地基处理、基床下路堤、基床、路堑、路基支挡、路基挡护、路基排水、路基附属工程。(根据事件一已有的补充) 2、事件二中的不妥之处有哪些，正确做法是什么? 答：(1)随便选择一处地段做工艺性实验不妥。正确做法：应选择有代表性的地段做工艺性试验。 (2)水泥搅拌桩采用声波检测法不妥。正确做法：应采用动力触探检测桩的完整性及均匀度。 (3)冻胀变形一个冻胀观测期不妥。正确做法：应观测不少于 2 个冻胀周期。 3、针对事件三，写出 M、N 所代表的工艺名称。 答：【高铁路基技规 P139】M 为土工布铺设，N 为渗水料分层夯填。 (三) 【背景资料】 铁路二线接长工程。 事件一：制定的涵洞接长流程：M—底板模板安装—N—底板混凝土浇筑-边墙外模板安装—边墙钢筋绑扎—边墙内模板安装—涵身底模安装—P—涵身混凝防水层施工。 事件二：制定了营业线接长安全专项方案，包括：基坑钢轨桩防护，钢便梁扣轨方案等。 【问题】 1、写出图中 A、B、C。 答：A 为锚桩和拉筋, B 为高低纵横梁,C 为铁路限界。 2.根据事件一：补充 M、N、P。 答：M 为内模板，N 为绑钢筋，P 为外模板。 3.根据事件二：营业线接长涵洞安全专项方案不全，请补充。 答：【P339】营业线安全防护方案、大型机械施工专项方案、防洪防汛专项方案、应急抢险专项方案、人身安全专项方案、满堂支架搭设与拆除专项方案、钢轨防冻防胀的专项方案。 4.营业线施工，铁路运输集团需要为施工单位提供哪些配合。 答：工务段：施工影响路基和轨道稳定;电务段：施工可能挖断通信、信号电缆;供电段：施工可能要求接触网断电;车务段、邻近车站：临时封锁线路。 (四) 【背景资料】 事件一：混凝土拌合站配备了搅拌系统、生活区、办公区、现场施工平面图、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、工程概况牌。 事件二：水泥 1、沙子 2.36、碎石 3.258、粉煤灰 0.218、减水剂 0.024、水 0.548。(题目已知：细骨料中沙的含水率是 6.5%，粗骨料中碎石的含水率是 0.4%，一方混凝土的水泥用量是 325kg，每盘两方混凝土) 事件三：隧道仰拱填充和仰拱混凝土同时施工，超挖部分用 C25 片石混凝土回填。 事件四：根据建设项目施工企业评价办法，信用评价办法是基础分中减去基础日常检查考核分和不良行为扣分，加上标准优化激励管理考核扣分，在本工程第一年第三季度考核过程中，扣分明细如下所示。 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分 桥涵模板连接固定不符合要求 扣 2 分 检验批 1 次不合格 扣 3 分 隧道衬砌背后存在无遮挡脱空 1 处 扣 3 分 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 事件五：接触网弹性吊索安装前，项目经理部对施工队进行了技术交底，要求弹性吊索安装应按自下锚侧向中心结的顺序进行安装，一个锚段只能有两个工作面，弹性吊索紧固张力时，弹性吊索张力紧线器位于中心锚结侧，以确保…… 事件六:项目经理部编制了信号工程施工方案，具体施工工序为：电缆线路复测→光电缆敷设→A→室外箱盒安装配线→B→室内设备安装配线→室内外设备自检、单体调试→C→室内外联锁试验→竣工验收。 【问题】 1、针对事件一，完善拌合站平面布置和厂区内牌图设置规划方案中缺少的内容。 答：(1)【铁路混凝土拌合站机械配置技规 P26】拌合厂区设置还缺骨料存放区、试验检测区、保障系统，并分区进行机械设备配置。 (2) 【P381】五牌一图缺:安全生产牌、文明施工牌。 2、针对事件二，计算每盘混凝土需要多少水泥、沙子、碎石、粉煤灰、减水剂、和水，(单位为 kg，保留一位小数) 答：水泥：325*2=650kg 砂石：325*2*2.36/(1-6.5%)=1640.6kg 碎石：325*2*3.258/(1-0.4%)=2126.2kg 粉煤灰：3.25*2*0.218=141.7kg 减水剂：3.25*2*0.024=15.6kg 水：3.25*2*0.548-1640.6*6.5%-2126.2*0.4%=241.1kg 3、针对事件三中施工作业指导书内容的不妥之处，给出正确做法。 答：《高铁隧道技规》P99 (1)隧道仰拱填充和仰拱凝土同时开工不妥; 正确做法:仰拱填充应在仰拱混凝士终凝后开始。 (2)超挖部分用 C25 片石混凝土回填不妥; 正确做法:超挖部分应用同级混凝土回填。 4、针对事件四，计算第三季度信用评价中不良行为扣分值。 答：【P484-P492】 不良行为扣分值有： 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分， 检验批 1 次不合格 扣 3 分， 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 扣分值为：2+3+6+6=17 分 5、针对事件五中技术交底内容不妥之处，给出正确做法。 答：【P178】(1)弹性吊索安装应按自下侧向中心链结的顺序进行安装不妥。 正确做法:弹性吊索安装应按自中心结向下侧的顺序进行安装。 (2)弹性吊索张力紧器位于中心结侧不妥。 正确做法:弹性吊索张力紧线器位于下锚侧。 6、针对事件六，写出 A、B、C 所代表的的工序名称。 答：【P261】A 为信号电缆接续、测试，B 为室外设备安装，C 为联锁系统室内模拟试验。 (五) 【背景资料】 某新建高速铁路第二标段站前工程正线长度 33km，计划总工期 34 个月，平面如图所示。 主要工程情况如下： 路基土石方工程 78 万立方米，图中 L1 路堑为黄土路堑，计划工期为 15 个月，雨季雨量较大。双线桥梁共 6 座，上部结构除 3#桥外，其余均为跨径 32m 整孔预制简支箱梁，3#桥跨越河流，主墩基础位于深水中，上部结构为(86+164+86)m 曲弦钢桁加劲连续梁，由预应力混凝土连续箱梁和梁上加劲刚桁组成。设计说明，3#桥可先施工连续箱梁，然后作为简支箱梁运梁通道，待简支箱梁架设完毕后，再进行加劲钢桁施工，具体施工组织方案由施工单位制定后上报审批。3#桥计划工期为 24 个月，其中预应力混凝土连续箱梁计划在开工后 18 个月完成。双线隧道 3 座，1#隧道和 2#隧道围岩为砂岩，围岩级别均为 III 级和 IV 级，无不良地质，3#隧道围岩主要为灰岩，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，在该隧道中部设置一座斜井。根据隧道地质情况和施工单位的进度指标，1#隧道计划工期为 18 个月，2#隧道计划工期为 19 个月，3#隧道计划工期为 28 个月。本标段采用双块式无砟轨道。计划自工程开工 30 个月开始施工无砟轨道，工期 5 个月。项目经理部根据铁路工程施工组织设计规范，计划按有效施工时间 120 天配置道床板施工设备。 事件一，项目经理安排了施工方案，计划安排两个梁场，以 2#隧道为分界线，3#桥预应力连续箱梁可以先施工，3#梁的加劲珩梁可以在 4#梁完成后再开始。 事件二，现场检查时发现 3#桥的连续箱梁比预计工期晚 3 个月，其余工程工期均进展正常，项目经理部优化了施工方案。 事件三，3#隧道掌子面围岩灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水，可能存在什么类型的不良地质。 事件四，项目经理部对深埋硬岩隧道采取了以下沉降观测方案：有基础沉降和拱脚位移。 【问题】 1、请根据背景，给出 L1 路堑的施工要点。 答：【P29】黄土路堑的施工宜安排在旱季施工。施工前应做好堑顶截、排水和地面排水设施，应采取有效措施防止地表和地下水流入施工开挖区域软化地基、浸泡边坡。在降雨量较大的地区应及早做好边坡防护和冲刷防护。 2、根据事件一、说出本标段的控制性工程，并说明理由。 答：本标段的控制性工程为 3#桥的连续箱梁浇筑工期及 3#隧道的贯通工期。 理由:(1)3#桥为简支箱梁运梁通道，制约着 4#桥的架设是否能按期架设完成。 (2)3#隧道工期为 28 个月，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，有可能会延误工期，而本工程第 30 个月开始无砟轨道施工，因此 3#隧道也为本标段控制性工程。 3、如何优化施工方案，确保工期按时完成。 答：可在 3#桥位置作为两个梁场的施工任务分界线，2#梁场负责架设 4#桥，箱梁过隧道方案，可确保工期按时完成。 理由：(1)1#梁场承担着 1#桥、2#桥、4#桥的架设任务，2#梁场承担 4#桥及 5#桥，同时 3#桥的按期完成制约了 4#桥无法按期架设完成，而 2#梁场任务较小，可承担 4#桥的架设。 (2)2#隧道工期短，围岩好，可顺利完成，箱梁过隧道的方案科学、可行。 4、针对事件三，可能存在什么类型的不良地质? 答：为岩溶富水性地质。因为 3#隧道围岩为灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水。 5、针对事件四，请问有什么不妥。 答：应对隧道的拱顶下沉、净空变化、拱脚下沉、拱脚位移、断面变化同时进行观测。 6、轨道在开工 30 个月开始，计划工期 5 个月，根据设计规程，有效施工天数为 120 天，请问双块轨道板需要多少套设备? 答：需要 2 套设备，从大小里程对向施工。
2021年一级建造师机电实务考试真题及答案解析（校验完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。 A.垫层基础(材料) B.联合基础(埋置深度) C.减振基础 D.箱式基础(结构形式) 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P66-67，机械设备 【解析】本题考查使用功能不同的基础分类及应用。 (1) 减振基础 可以消减振动能量的基础。 (2) 绝热层基础 在基础底部设置隔热、保温层的基础，适用于有特殊保温要求的设备基础。 2.下列整定内容中,属于配电装置过电流保护整定的是( )。 A.合闸元件整定 B.温度元件整定 C.时间元件整定 D.方向元件整定 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P78，工业电气 增值2，【2018(9),1,单】 【解析】本题考查配电装置的主要整定内容。 (1)过电流保护整定：电流元件整定和时间元件整定。 (2)过负荷告警整定：过负荷电流元件整定和时间元件整定。 (3)三相一次重合闸整定：重合闸延时整定和重合闸同期角整定。 (4)零序过电流保护整定：电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。 (5)过电压保护整定：过电压范围整定和过电压保护时间整定。 3.热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。 A.流量孔板前侧 B.管道集气处 C.流量孔板后侧 D.管道最高点 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P96，管道工程 【解析】本题考查(四)热力管道安装要求1.架空敷设或地沟敷设 每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置，与其他管道共架敷设的热力管道，如果常年或季节性连续供气的可不设坡度，但应加设疏水装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。 4.关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。 A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75% B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓(宜设置安装定位螺栓) C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测 D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P118-119，静置设备 【解析】本题考查金属结构安装工艺技术与要求。 (二)框架和管廊安装——分段(片)安装 (1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工，已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。管廊可在地面拼装成片，检查合格后成片吊装。 (2)铣平面应接触均匀，接触面积不应小于75%。 (3)框架的节点采用焊缝连接时，宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。 (4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时，无损检测和返修应在地面完成，合格后方可吊装。 (5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时，应经验算。 5.下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。 A.汇流箱安装 B.逆变器安装 C.集热器安装 D.电气设备安装 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P130，发电 【解析】本题考查光伏发电设备的安装程序。 施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。 6.关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。 A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管(总管→干管→支管) B.气源管道末端和集液处应设置排污阀 C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接(螺纹) D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值(设计文件) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P136，仪表 【解析】本题考查气源管道安装: (1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。 (2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表电气设备和线路。水平干管上的支管引出口应在干管的上方 (3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道。 (4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。 7.下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。 A.高压无气喷涂法 B.刷涂法 C.空气喷涂法 D.滚涂法 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P148，防腐蚀 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查高压无气喷涂优点。高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。 8.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。 A.应螺旋式缠绕捆扎(不得) B.多层一次捆扎固定(逐层捆扎) C.每块捆扎至少-道(不得少于两道) D.振动部位加强捆扎 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P158，绝热 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查捆扎法施工要求。 捆扎方式 1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。 2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎。 3)双层或多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。 4)不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品，其孔缝应采用矿物棉填塞。 9.关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。 A.砌砖时应使用铁锤找正(木槌或橡胶锤) B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑 C.砌砖中断时应做成断面平齐的直槎(梯形的斜槎) D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧(两侧拱脚同时向中心) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P165-166，炉窑砌筑 【2015,2,单】 【解析】本题考查耐火砖砌筑施工技术要求。 选项A,砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。 选项B,反拱底应从中心向两侧对称砌筑。 选项C,砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。 选项D,拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑 10.室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( ) A.水压试验 B.通水试验 C.灌水试验 D.通球试验 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P170，建筑管道 【解析】本题考查室内排水工程施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。 11.塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。 A.10倍 B.12倍 C.15倍 D.20倍 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P183，建筑电气 【2018年教材新增知识点】 【解析】本题考查供电干线及室内配电线路施工技术要求。 (二)梯架、托盘和槽盒施工技术要求——电线最小允许曲半径 电缆最小允许弯曲半径表1H414022-2 注：D为电缆外径。 12.关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。 A.应采用独立的防晃支架 B.利用生产设备作为支撑(不得利用) C.安装高度允许偏差1mm D.不小于1h的连续试运转 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P206，通风空调 【解析】本题考查洁净层流罩安装要求 (1)应采用独立的吊杆或支架，并应采取防止晃动的固定措施，且不得利用生产设备或壁板作为支撑。 (2)直接安装在吊顶上的层流罩，应采取减振措施，箱体四周与吊顶板之间应密封。 (3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰，高度允许偏差应为1mm。 (4)安装后，应进行不少于1h的连续试运转，且运行应正常。 13.关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。 A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游(上游) C.风管型传感器应在风管保温前安装(保温层完成后) D.涡轮式流量传感器应垂直安装(水平安装) 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P212-213，智能化 增值2 【解析】本题考查主要输入设备安装要求。 (1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置，并远离有强磁场或剧烈振动的场所，而且便于调试和维护。 (2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。 (3)水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 (4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 例如，镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω，铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω，并在现场控制器侧接地。 (5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，下游段应有4～5倍管径长度的直管段。 (6)涡轮式流量传感器应水平安装，流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。 (7)空气质量传感器的安装位置，应选择能正确反映空气质量状况的地方。 14.下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。 A.无控制电压 B.接地故障 C.电路过载 D.踏板下陷 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P225-226，电梯 增值2，【2018(11),1,单】【2018,2,单】 【解析】本题考查整机安装验收要求。 下列情况，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且2)至8)情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1)无控制电压、电路接地的故障、过载。 2)控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。 3)附加制动器动作。 4)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。 5)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。 6)梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。 7)无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。 8)扶手带入口保护装置动作。 15.下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。 A.冷水机组 B.排烟风机 C.空调机组 D.冷却塔 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P238，消防 【2021(2),2,问(图)】 【解析】本题考查防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 16.下列机电工程项目采购类型中按采购内容划分的不包括( )。 A.工程采购 B.货物采购 C.询价采购 D.服务采购 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P246，采购 增值4 【解析】本题考查机电工程项目采购的类型 按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型。 17.商务报价的策略中不包括( )。 A.不平衡报价 B.多方案报价 C.突出工期目标 D.无利润竞标 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P260，招标投标 增值4 【解析】本题考查(1)可采用不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、投标前突然竞价法、无利润竞标法、先亏后盈法等方式进行报价。(2)根据投标单位的自身情况及此次招标投标的主、竞争对手的实际情况确定。 18.规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是( )。 A选择专业化的维保单位 B提高项目融资管理水平 C.选择有实力的施工单位 D.关键技术采用国内标准 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P267，合同 【2021年教材修改知识点】 【解析】本题考查营运风险防范(主要指BOT、BOOT、ROT等涉及运营环节的项目)营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投资效益的风险。防范措施运行维护委托专业化运行单位承包,降低运行故障及运行技术风险 19.机电工程的清单综合单价中不包括( )。 A.材料费 B.机械费 C.管理费 D.措施费 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P356，预结算 增值4 【解析】本题考查清单综合单价:单价中综合了分项工程:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全综合单价 20.机电工程项目竣工预验的复验单位是( )。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P430，竣工验收 【解析】本题考查进行竣工预验的复验。施工单位在自我检查整改的基础上,由项目经理提请上级单位进行复验,要解决复验中的遗留问题,为正式验收做好准备。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.下列风管中.不适用于酸碱环境空调系统的有( )。 A.酚醛复合风管 B.聚氨酯复合风管 C.镀锌钢板风管 D.硬聚氯乙烯风管 E.玻璃纤维复合风管 【参考答案】ABE 【考点来源】2021教材P9，材料 【2016,1,单】【2012,2,单】【2011,1,单】 【解析】本题考查非金属板材一般有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙烯板材等。 1.酚醛复合板材适用制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用 2.聚氨酯复合板材适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。 3.玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系统风管,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用 4.硬聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风管 22.下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。 A.带式输送 B.刮板输送机 C.悬挂输送机 D.小车输送机 E.螺旋输送机 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P19，设备 【解析】本题考查具有挠性牵引件的输送设备类型:有带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机气力输送设备等 23.采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。 A.垂直角误差 B.大气垂直折光误差 C.仪器高误差 D.大气压力变化误差 E.视标高误差 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P33，测量 【2021年教材新增知识点】 【解析】本题考查三角高程测量,测量精度的影响因素:距离误差垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。 24.使用全地面起重机进行设备吊装，吊装荷载包括( ) A.吊钩重量 B设备重量 C吊索重量 D吊具重量 E吊臂重量 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P41，起重 【解析】吊装载荷是指设备、吊钩组件、吊索(用钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等的质量总和。 25.下列预防焊接变形的措施中，属于焊接工艺措施的有()。 A用热源集中的焊接方法 B焊前装配采用反变形法(装配) C应尽量减小焊接线能量 D焊前应对坡口两侧预热(应力) E多名焊工相同方向施焊 【参考答案】ACE 【考点来源】2021教材P62，焊接 【解析】采取合理的焊接工艺措施 (1)合理的焊接方法尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法。不宜用焊条电弧焊，特别不宜选用气焊。 (2)合理的焊接线能量尽量减小焊接线能量的输入能有效地减小变形。 (3)合理的焊接顺序和方向例如，储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边绿板对接焊缝外30mm长;待焊接完壁板和边缘板角焊缝后，再焊接边绿板剩余对接焊缝最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。 26在施工中，不准使用的计量器具有( ) A.被认定为C类的计量器具 B无检定合格印的计量器具 C超过检定周期的计量器具 D经检定不合格的计量器具 E未做仲裁检定的计量器具 【参考答案】BCD 【考点来源】2021教材P445，计量 增值5 【解析】计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。 27.建设工程的供用电协议内容中应包括( )。 A.供电方式 B.用电容量 C违约责任 D.用电规划 E.供电时间 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P445，计量 增值3/5 【解析】本题考查供用电协议(合同)应当具备以下内容: (1)供电方式、供电质量和供电时间; (2)用电容量和用电地址、用电性质; (3)计量方式和电价、电费结算方式; (4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限 (5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。 28.根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可分为( )。 A.长输管道 B.燃气管道 C.制冷管道 D.动力管道 E.热力管道 【参考答案】CD 【考点来源】2021教材P460/465，特种设备 【2011,1,多】【2015,2,问】【2015,1,问】【2019,2,问】【2019,1,单】 【解析】本题考查机电工程压力管道分类及品种 机电工程压力管道分类及品种表 29.工业安装分项工程质量验收记录表的签字人包括( )。 A.监理单位专业监理工程师 B.施工单位项目负责人 C.建设单位专业技术负责人 D.施工单位技术负责人 E.设计单位专业技术负责人 【参考答案】AC 【考点来源】2021教材P477，工业验收 增值5【2014,2,问】【2016,2,单】【2019,2,单】 【解析】本题考查分项工程质量验收记录:应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为"合格"或"不合格"。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。 30.下列检验项目中,属于主控项目的有( )。 A.管道压力试验 B.漏风量测试 C.给水配件接口 D.电梯试运行 E.设备附件技术性能 【参考答案】ABD 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 增值5【2018(9),1,多】【2018(11),1,多】【2017,1,单】【2020,1,单】【2021(2),2,多】 【解析】本题考查主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等 如管道的压力试验、风管系统的漏风量测试、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。 因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1) 项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。 问题： 1.施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些，由谁负责向作业人员进行施工方案交底? 2.图1中的电动机为何种接线方式，电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改? 3.电动机试运转中还应检查哪些项目，如何改变电动机的转向? 4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理，只能露天保管的设备应采取哪些措施? 参考答案 1.(1)质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制方法。(2分) (2)施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底(2分) 【考点来源】2021教材P291，施工组织设计 【考点来源】2021教材P295，施工组织设计 2.(1) 图1中的电动机为三角形接线方式。(2分) (2)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。(4分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,单】 3.(1)1)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;(1分) 2)振动(双振幅值)不应大于标准规定值:(1分) 3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。(1分) (2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。(2分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,多】【2019,1,问】 4. 到达现场的设备在检查验收合格后应及时办理入库手续。对所到设备，分别储存，进行标识。对保管在露天的设备应经常检查，采取防雨、防风措施。(5分) P308 【考点来源】2021教材P307，资源 (二) 【背景资料】 某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括换热器、疏水泵、管道、电气及自动化安装等。 工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。 疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转180测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。 为加强施工现场的安全管理,及时处置突发事件,工程公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并进行了应急预案的培训、演练。取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见图2-1),温度取源部件在管道上开孔焊接安装(见图2-2),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。图2-1压力取源部件安装范围示意图图2-2温度取源部件安装示意图 问题 1.本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?应急预案演练效果应由哪个单位来评估? 2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。 3.联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。 4.为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备? 参考答案 1.(1)工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。(2分) (2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。(2分) 【考点来源】2021教材P368，安全 2.(1) 取压点范围适用蒸汽介质的管道。(2分) 【考点来源】2021教材P138，仪表 【2013,2,单】【2021(2),2,问】 (2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装不符合规范要求。(1分) 正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。(1分) 理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接不符合规范要求。(1分) 正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。(1分) 【2017,2,单】 增值5 【2015,2,单】【2016,1,多】【2019,1,单】 3.(1) 联轴器是采用了加热装配法(2分) (2)质量部门提出异议合理(1分) (3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。(2分) 【考点来源】2021教材P73，设备 【2018(9),1,单】 4. 设备主装置、需要先期施工的设备及关键线路上的设备应优先采购，所以应优先采购换热器、疏水泵。(5分) 【考点来源】2021教材P328，进度 (三) 【背景资料】 某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容设备、管道和通风空调安装等 商务楼办公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制:控制设备采购:在量、价方面控制材料采购控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题： (1)个别柔性短管长度为300mm接缝采用粘接; (2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定 (3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm 商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设単位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。 表3多联机组空调系统施工进度计划 问题 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 4. 验收时施工单位、监理单位，设计单位分别提供什么报告给建设单位?设计单位提供什么图纸?施工单位提供什么保证书? 参考答案 1.人工费成本的控制措施、工程设备成本控制措施、材料成本的控制措施、施工机械成本的控制措施(4分) 【考点来源】2021教材P352，成本 【2018(11),1,问】 2.(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。[2分] (2)制冷剂灌注前应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。 [4分] 【考点来源】2021教材P202，通风空调 3.(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。[2分] (2)理由一:柔性短管的长度宜为150-250mm。[1分] 理由二:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。[1分] 理由三:采性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60-80mm。[1分] 【2017,1,问】【2018(11),1,多】 4. 验收时施工单位应提交竣工报告，设计单位应提交工程质量检验报告，监理单位应提交工程质量评估报告;设计单位提供竣工图，施工单位提供工程质量保修书。[5分] 【考点来源】2021教材P429/430，竣工验收 【考点来源】2021教材P436，竣工验收 (四) 【案例背景】 A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。 B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。 B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。 A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点,测量数据如表4所示 A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。图4工艺管道节点安装示意图(单位m) 问题 1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理? 2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么? 3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施? 4.卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。 5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。 参考答案 1.还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。(6分) 【考点来源】2021教材P268，合同 【2013,2,问】 2. 65+43+4.8*25+18万=246万元(2分) 索赔成立的前提条件是： 与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。(2分) 2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(2分) 3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。(2分) 【2021(1),2,问】【2021(2),2,单】 3.(1)埋地钢管道的试验压力应为0.4MPa。(2分) 1.5x0.2=0.3MPa 【考点来源】2021教材P101，工业管道 【2018(9),1,问】建筑阀门 【2019,1,问】通风管道 【2020,1,问】工业管道气压试验 【2020(12),2,问】工业管道 (2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。(2分) 【考点来源】2021教材P104，工业管道 4.(1)不合格。(2分) (2)一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。(2分) 3.5/2=175% ;175%>150%。卫生器具水平度不合格。(2分) 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 5.原因一:波纹管膨胀节安装在水流的流出端不符合规范要求。(1分) 正确做法:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。(2分) 【考点来源】2021教材P199，通风空调 原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=15%不符合规范要求。(1分) 正确做法:管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%;应该为2mm。(2分) 【考点来源】2021教材P198，通风空调 (五) 【案例背景】 安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机(跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备系统组成。安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时专家提出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。 在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正地脚螺栓孔灌浆前(如图5),监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改机组安装完成后,按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保持O.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65℃,各部位无异常。 问题： 1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知? 2.桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织? 3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?应如何整改? 4.图5的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)? 5.压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由 参考答案 1.(1) 本工程需办理特种设备安装告知的项目有工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装(2分) (2) 在施工前办理安装告知。(2分) 2021年教材新增案例题——2021教材P299 2.(1) 桥式起重机安装方案论证时,还需要补充施工人员、施工方法、施工环境(3分) 【考点来源】2021教材P292，施工组织设计 2021年教材新增考点 (2)安装公司组织专家论证。(2分) 【考点来源】2021教材P290，施工组织设计 3.(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪、经纬仪、水准仪、激光准直(铅直)仪。(可以多写一些自己觉得能用到的)(3分) 【考点来源】2021教材P449，计量 (2)问题一:钳工使用的计量器具无检定标识(1分) 整改:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。(1分) 问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。(1分) 整改:检定合格证应随附在计量器具上。(1分) 【考点来源】2021教材P446，计量 4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边。(1分)整改:15mm的平垫铁应放在中间。(1分) 问题二:斜垫铁露出设备底座60mm。(1分)整改:斜垫铁露出设备底座宜为10-50mm (1分)问 题三:地脚螺栓距离孔壁10mm(1分) 整改:地脚螺栓距离孔壁一般大于15mm。(超纲,出自《机械设备安装及验收通用规范》)(1分) (2)返工返修记录表(2分) 1)合格。(2分) 2)理由:运行中润滑油压不得小于0.1MPa,背景中是保持在0.3MPa,符合要求。(2分) (2)曲轴箱或机身内润滑油的温度不得高于70℃,背景中温度不高于65℃,符合要求。(2分) 【考点来源】2021教材P417，试运行